sou · GZB386 · 2012-01-01 00:00:00 — För förbränningsanläggningar som använder gaser med lågt värmevärde från förgasning av raffinaderirestprodukter och som fått tillstånd före eller vars verksamhetsutövare hade lämnat in en fullständig ansökan om tillstånd före den dagen, förutsatt att anläggningen togs i drift , ska gälla ett gränsvärde för utsläpp av SO2 på /Nm3. L 334/60 Europeiska unionens officiella tidning 4.Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm3) av NOx från förbränningsanläggningar som använder fasta eller flytande bränslen med undantag för gasturbiner och gasmotorer Stenkol och brunkol och andra fasta bränslen effekt (MW) 450 vid pulvereldning av brunkol 200 (1) 150 (1) (1) Gränsvärdet för utsläpp är /Nm3 för användning av destillations- och omvandlingsrester från råoljeraffinering för egen för brukning i förbränningsanläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på högst 500 MW som meddelats tillstånd före eller vars verksamhetsutövare hade lämnat in en fullständig ansökan om tillstånd före den dagen, förutsatt att anläggningen togs i drift . För förbränningsanläggningar i kemiska anläggningar som för egen förbrukning använder flytande produktionsrester som ett icke-kommersiellt bränsle med en sammanlagd installerad tillförd effekt på högst 500 MW som meddelats till ståndföreden27november2002ellervarsverksamhetsutövarehadelämnatinenfullständigansökanomtillståndföre den dagen, förutsatt att anläggningen togs i drift , ska gälla ett gränsvärde för utsläpp av NOx på /Nm3. För förbränningsanläggningar som använder fasta eller flytande bränslen med en sammanlagd installerad tillförd effekt på högst 500 MW som fick tillstånd före eller vars verksamhetsutövare hade lämnat in en full ständig ansökan om tillstånd före den dagen, förutsatt att anläggningen togs i drift , och som inte är i drift som ett rullande medelvärde , ska gälla ett utsläppsgränsvärde för NOx på /Nm3. För förbränningsanläggningar som använder fasta bränslen med en sammanlagd installerad tillförd effekt på mer än 500MW,somficktillståndföreden1juli1987ochsominteäridriftmerän 1 500drifttimmarperårsomettrullande medelvärde , ska gälla ett utsläppsgränsvärde för NOx på /Nm3. För förbränningsanläggningar som använder flytande bränslen med en sammanlagd installerad tillförd effekt på mer än 500 MW, som fick tillstånd före eller vars verksamhetsutövare hade lämnat in en fullständig ansökan om tillstånd före den dagen, förutsatt att anläggningen togs i drift , och som inte är i drift som ett rullande medelvärde , ska gälla ett utsläpps gränsvärde för NOx på /Nm3. En del av en förbränningsanläggning där rökgaserna leds ut genom en eller flera separata pipor i en gemensam skorsten och som inte är i drift som ett rullande medelvärde får omfat tas av de gränsvärden för utsläpp som fastställs i de tre föregående styckena, när det gäller hela anläggningens samman lagda installerade tillförda effekt. I sådana fall ska utsläppen genom var och en av dessa pipor kontrolleras separat. 5.För gasturbiner (inklusive gaskombiverk) som använder lätta och medeltunga destillat som flytande bränslen ska gälla ett gränsvärde för utsläpp på /Nm3 för NOx och /Nm3 för CO. Gasturbiner för reservdrift som inte är i drift ska inte omfattas av de utsläppsgränsvärden som anges i denna punkt. Verksamhetsutövaren vid sådana anläggningar ska registrera driftstiden. Europeiska unionens officiella tidning L 334/61 Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm3) av NOx och CO från gaseldade förbränningsanläggningar Förbränningsanläggningar som drivs med naturgas med undantag för Förbränningsanläggningar som drivs med masugnsgas, gas från koks 200 (4) ugn eller gaser med lågt värmevärde från förgasning av raffinaderirest produkter, med undantag för gasturbiner och gasmotorer Förbränningsanläggningar som drivs med andra gaser med undantag 200 (4) för gasturbiner och gasmotorer Gasturbiner (inkl. gaskombiverk) som använder naturgas (1)som 50 (2) (3) Gasturbiner (inkl. gaskombiverk) som använder andra gaser som (1) Med naturgas avses naturligt förekommande metan med högst 20 volymprocent ädelgaser och andra beståndsdelar. (2) /Nm3 i följande fall, där gasturbinens verkningsgrad är fastställd vid grundbelastningsbetingelser enligt ISO: i)Gasturbiner som används i kraftvärmesystem med en total verkningsgrad på . ii)Gasturbiner som används i gaskombiverk med i genomsnitt en total årlig elektrisk verkningsgrad på . iii)Gasturbiner för mekaniska drivanordningar. (3) För gasturbiner med enkel process som inte tillhör någon av de kategorier som nämns i anmärkning 2, men som har en verknings grad på – fastställd vid grundbelastningsbetingelser enligt ISO – ska utsläppsgränsvärdet för NOx vara 50xη/35, där η är gasturbinens verkningsgrad vid grundbelastningsbetingelser enligt ISO uttryckt i procent. (4) /Nm3 för förbränningsanläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på högst 500 MW och som fått tillstånd före eller vars verksamhetsutövare hade lämnat in en fullständig ansökan om tillstånd före den dagen, för utsatt att anläggningen togs i drift . Förgasturbiner(inklusivegaskombiverk),gällerdegränsvärdenförutsläppförNOx ochCOsomangesitabellenidenna punkt endast belastning. För gasturbiner (inklusive gaskombiverk) som fick tillstånd före eller vars verksamhetsutövare hade lämnat in en fullständig ansökan om tillstånd före den dagen, förutsatt att anläggningen togs i drift , och som inte är i drift som ett rullande medelvärde , ska gälla ett utsläppsgränsvärde för NOx på /Nm3, när de drivs med naturgas, och /Nm3, när de drivs med andra gaser eller flytande bränslen. En del av en förbränningsanläggning där rökgaserna leds ut genom en eller flera separata pipor i en gemensam skorsten och som inte är i drift som ett rullande medelvärde får omfat tas av de gränsvärden för utsläpp som fastställs i föregående stycke, när det gäller hela förbränningsanläggningens sam manlagda installerade tillförda effekt. I sådana fall ska utsläppen genom var och en av dessa pipor kontrolleras separat. Gasturbiner och gasmotorer för reservdrift som inte är i drift ska inte omfattas av de gränsvärden för utsläpp som anges i denna punkt. Verksamhetsutövaren vid sådana anläggningar ska registrera driftstiden. 7.Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm3) av stoft från förbränningsanläggningar som använder fasta eller flytande bränslen med undantag för gasturbiner och gasmotorer Installerad tillförd effekt (MW) Stenkol och brunkol och Flytande bränslen (1) (1) Gränsvärdet för utsläpp är /Nm3 för användning av destillations- och omvandlingsrester från råoljeraffinering för egen för brukning i förbränningsanläggningar som meddelats tillstånd före eller vars verksamhetsutövare hade läm nat in en fullständig ansökan om tillstånd före den dagen, förutsatt att anläggningen togs i drift . L 334/62 Europeiska unionens officiella tidning 8.Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm3) av stoft från förbränningsanläggningar som använder gasformiga bränslen med undantag för gasturbiner och gasmotorer Gaser från stålindustrin som kan användas på annat ställe Gränsvärden för utsläpp för förbränningsanläggningar som avses i artikel 30.3 1.Alla gränsvärden för utsläpp ska beräknas vid en temperatur på 273,15 K, ett tryck på 101,3 kPa och efter korrigering för innehållet av vattenånga i rökgaserna och vid en standardsyrehalt på för fasta bränslen, för andra förbrän ningsanläggningar än gasturbiner och gasmotorer som använder flytande och gasformiga bränslen samt för gas turbiner och gasmotorer. För gaskombiverk med tillsatseldning får den behöriga myndigheten fastställa standardsyrehalt, med beaktande av den aktuella anläggningens särskilda egenskaper. 2.Gränsvärdenförutsläpp(mg/Nm3)avSO2 frånförbränningsanläggningarsomanvänderfastaellerflytandebränslenmed undantag för gasturbiner och gasmotorer Stenkol och brunkol och andra fasta effekt (MW) 250 vid förbränning i fluidiserad 200 vid förbränning i cirkulerande 200 vid förbränning i fluidiserad eller trycksatt fluidiserad bädd 3.Gränsvärdenförutsläppmg/Nm3 avSO2 frånförbränningsanläggningarsomanvändergasformigabränslenmedundan tag för gasturbiner och gasmotorer Gaser med lågt värmevärde från koksugn Gaser med lågt värmevärde från masugn 4.Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm3) av NOx från förbränningsanläggningar som använder fasta eller flytande bränslen med undantag för gasturbiner och gasmotorer Stenkol och brunkol och andra fasta bränslen tillförd effekt (MW) 400 vid pulvereldning av brunkol 200 vid pulvereldning av brunkol Europeiska unionens officiella tidning L 334/63 5.För gasturbiner (inklusive gaskombiverk) som använder lätta och medeltunga destillat som flytande bränslen ska gälla ett gränsvärde för utsläpp på /Nm3 för NOx och /Nm3 för CO. Gasturbiner för reservdrift som drivs mindre än ska inte omfattas av de utsläppsgränsvärden som anges i denna punkt. Verksamhetsutövaren vid sådana anläggningar ska registrera driftstiden. 6.Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm3) av NOx och CO från gaseldade förbränningsanläggningar Andra förbränningsanläggningar än gasturbiner och gas Gasturbiner (inklusive gaskombiverk) 50 (1) (1) För gasturbiner med enkel process och en verkningsgrad på – fastställd vid grundbelastningsbetingelser enligt ISO – ska gränsvärdet vara 50xη/35, där η är gasturbinens verkningsgrad vid grundbelastningsbetingelser enligt ISO uttryckt i procent. För gasturbiner (inklusive gaskombiverk) gäller de gränsvärden för NOx och CO som anges i denna punkt endast belastning. Gasturbiner och gasmotorer för reservdrift som drivs omfattas inte av de gränsvärden för utsläpp som anges i denna punkt. Verksamhetsutövaren vid sådana anläggningar ska registrera driftstiden. 7.Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm3) av stoft från förbränningsanläggningar som använder fasta eller flytande bränslen med undantag för gasturbiner och gasmotorer Sammanlagd installerad tillförd effekt (MWth) 20 för biomassa och torv 8.Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm3) av stoft från förbränningsanläggningar som använder gasformiga bränslen med undantag för gasturbiner och gasmotorer Gaser från stålindustrin som kan användas på annat ställe 1.Koncentrationerna av SO2, NOx och stoft i rökgaserna från alla förbränningsanläggningar med en sammanlagd instal lerad tillförd effekt på minst 100 MW ska mätas kontinuerligt. Koncentrationen av CO i rökgaserna från varje förbränningsanläggning som drivs med gasformiga bränslen med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 100 MW ska mätas kontinuerligt. 2.Den behöriga myndigheten får besluta att det inte ska krävas kontinuerliga mätningar enligt punkt 1 i följande fall: a)För förbränningsanläggningar med en livstid på . b)För SO2 och stoft från förbränningsanläggningar som drivs med naturgas. L 334/64 Europeiska unionens officiella tidning c)För SO2 från förbränningsanläggningar som drivs med olja med känt svavelinnehåll som inte har någon utrust ning för avsvavling av rökgaser. d)För SO2 från förbränningsanläggningar som drivs med biomassa, om verksamhetsutövaren kan visa att utsläppen av SO2 under inga omständigheter kan överstiga de föreskrivna gränsvärdena för utsläpp. 3.Om kontinuerliga mätningar inte krävs, ska mätningar av SO2, NOx, stoft och, för gaseldade anläggningar, även av CO göras åtminstone var sjätte månad. 5.Som ett alternativ till de mätningar av SO2 och NOx som avses i punkt 3 kan andra förfaranden, efter prövning och godkännande av den behöriga myndigheten, användas för att fastställa utsläppen av SO2 och NOx. För sådana förfa randen ska användas tillämpliga CEN-standarder eller, om CEN-standarder inte är tillgängliga, ISO och nationella eller andra internationella standarder som säkerställer att uppgifterna är av likvärdig vetenskaplig kvalitet. 6.Denbehörigamyndighetenskaunderrättasombetydandeförändringarsomavserdentypavbränslesomanvändsoch anläggningens driftsätt. Den behöriga myndigheten ska besluta om kontrollkraven enligt punkterna 1–4 är tillräckliga eller om de måste ändras. 7.De kontinuerliga mätningar som genomförs i enlighet med punkt 1 ska omfatta mätning av syreinnehåll, temperatur och tryck och innehållet av vattenånga i rökgaserna. Kontinuerliga mätningar av innehållet av vattenånga i rökgaserna är inte nödvändiga, under förutsättning att den insamlade rökgasen torkas innan utsläppen analyseras. 8.Provtagningochanalysavrelevantaförorenandeämnenochmätningavdriftsparametrarsamtkvalitetssäkringavauto matiska mätsystem och metoder för referensmätningar för att kalibrera dessa system ska genomföras i enlighet med CEN-standarder. Om CEN-standarder inte är tillgängliga, ska ISO och nationella eller andra internationella standarder som säkerställer att uppgifterna är av likvärdig vetenskaplig kvalitet tillämpas. Automatiska mätsystemska minstengångperårkontrolleras genomparallellamätningar medreferensmätmetoderna. Verksamhetsutövaren ska underrätta den behöriga myndigheten om resultaten från kontrollerna av automatiska mätsystem. 9.Vid gränsvärdenivån för utsläpp får värdena på de 95-procentiga konfidensintervallen för ett enskilt uppmätt resultat inte överstiga följande procentuella andelar av gränsvärdena: 10.De validerade tim- och dygnsmedelvärdena ska fastställas med utgångspunkt från de uppmätta giltiga timmedelvär dena, efter att värdet på det konfidensintervall som specificeras i punkt 9 har dragits ifrån. under vilket mer än tre timmedelvärden är ogiltiga på grund av att det automatiska mätsystemet inte fung erar eller genomgår underhåll, ska ogiltigförklaras. Om ogiltigförklaras av sådana skäl ska den behöriga myndigheten kräva att verksamhetsutövaren vidtar lämpliga åtgärder för att förbättra det automatiska mätsystemets tillförlitlighet. 11.För anläggningar som ska uppfylla kraven på avsvavlingsgrad enligt artikel 31 ska också svavelhalten i det bränsle som tillförs förbränningsanläggningen kontrolleras regelbundet. De behöriga myndigheterna ska underrättas om väsentliga förändringar avseende den typ av bränsle som används. Europeiska unionens officiella tidning L 334/65 Bedömning av efterlevnad av gränsvärden för utsläpp 1.När kontinuerliga mätningar utförs ska gränsvärdena för utsläpp i delarna 1 och 2 anses vara uppfyllda om bedöm ningen av de resultat som avser den faktiska drifttiden under ett kalenderår visar att a)inga validerade månadsmedelvärden överstiger de relevanta gränsvärden för utsläpp som anges i delarna 1 och 2, b)inga validerade dygnsmedelvärden överstiger av de relevanta gränsvärden för utsläpp som anges i delarna 1 och 2, c)i fall där förbränningsanläggningarna består endast av pannor som använder kol med en sammanlagd installerad tillförd effekt under 50 MW, inga validerade dygnsmedelvärden överstiger av de relevanta gränsvärden för utsläpp som anges i delarna 1 och 2, d)av alla validerade timmedelvärden inte överstiger av de relevanta gränsvärden för utsläpp som anges i delarna 1 och 2. Validerade medelvärden ska fastställas på det sätt som anges i punkt 10 i del 3. Vid beräkningen av de genomsnittliga gränsvärdena för utsläpp ska de värden som uppmätts under de perioder som avses i artikel 30.5 och 30.6 och artikel 37 samt under idriftsättning och urdrifttagning inte beaktas. 2.Om kontinuerliga mätningar inte krävs, ska de gränsvärden för utsläpp som anges i delarna 1 och 2 anses vara upp fyllda om mätresultaten från varje serie mätningar eller från de andra förfaranden som definierats och beslutats enligt regler som fastställts av de behöriga myndigheterna inte överstiger gränsvärdena. Minimikrav för avsvavling för förbränningsanläggningar enligt artikel 30.2 Anläggningar som meddelats tillstånd före effekt (MW) 2002 eller vars verksamhetsutövare hade lämnat in en fullstän dig ansökan om tillstånd före den dagen, förutsatt att anlägg ningen togs i drift (1) För förbränningsanläggningar som använder oljeskiffer ska minimikravet för avsvavling vara . Minimikrav för avsvavling för förbränningsanläggningar enligt artikel 30.3 Sammanlagd installerad tillförd effekt (MW) L 334/66 Europeiska unionens officiella tidning De minimikrav för avsvavling som fastställs i del 5 i denna bilaga ska gälla som månadsmedelvärden. Genomsnittliga utsläppsgränsvärden för flerbränsleanläggningar i raffinaderier Genomsnittliga utsläppsgränsvärden (mg/Nm3) avseende SO2 för flerbränsleanläggningar i raffinaderier som använder destillations- och omvandlingsrester från råoljeraffinering för egen förbrukning, separat eller tillsammans med andra bräns len, utom för gasturbiner och gasmotorer: a)För förbränningsanläggningar som fått tillstånd före eller vars verksamhetsutövare hade läm nat in en fullständig ansökan om tillstånd före den dagen, under förutsättning att anläggningen togs i drift : /Nm3. b)För övriga förbränningsanläggningar: /Nm3. Dessa gränsvärden ska beräknas vid en temperatur på 273,15 K, ett tryck på 101,3 kPa och efter korrigering för innehållet av vattenånga i rökgaserna och vid en standardsyrehalt på för fasta bränslen och för flytande och gasformiga bränslen. Europeiska unionens officiella tidning L 334/67 Tekniska bestämmelser om avfallsförbrännings- och samförbränningsanläggningar I denna bilaga gäller följande definitioner: a)befintlig avfallsförbränningsanläggning: en av följande avfallsförbränningsanläggningar i)som var i drift och hade tillstånd i enlighet med gällande unionslagstiftning före , ii)som har fått tillståndeller registrerats föravfallsförbränning och hadetillståndsommeddelats före den 28decem ber 2002 i enlighet med gällande unionslagstiftning, under förutsättning att anläggningen togs i drift , iii)som enligt den behöriga myndighetens uppfattning hade lämnat in en fullständig ansökan om godkännande vil ken var under behandling före , under förutsättning att anläggningen togs i drift . b)ny avfallsförbränningsanläggning: varje avfallsförbränningsanläggning som inte omfattas av led a. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Vid bestämningen av totalkoncentrationen av dioxiner och furaner ska koncentrationerna av följande dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner multipliceras med följande ekvivalensfaktorer innan de summeras: 2,3,7,8 - Tetraklordibensodioxin (TCDD) 1,2,3,7,8 - Pentaklordibensodioxin (PeCDD) 1,2,3,4,7,8 - Hexaklordibensodioxin (HxCDD) 1,2,3,6,7,8 - Hexaklordibensodioxin (HxCDD) 1,2,3,7,8,9 - Hexaklordibensodioxin (HxCDD) 1,2,3,4,6,7,8 - Heptaklordibensodioxin (HpCDD) Oktaklordibensodioxin (OCDD) 2,3,7,8 - Tetraklordibensofuran (TCDF) 2,3,4,7,8 - Pentaklordibensofuran (PeCDF) 1,2,3,7,8 - Pentaklordibensofuran (PeCDF) 1,2,3,4,7,8 - Hexaklordibensofuran (HxCDF) 1,2,3,6,7,8 - Hexaklordibensofuran (HxCDF) 1,2,3,7,8,9 - Hexaklordibensofuran (HxCDF) 2,3,4,6,7,8 - Hexaklordibensofuran (HxCDF) 1,2,3,4,6,7,8 - Heptaklordibensofuran (HpCDF) 1,2,3,4,7,8,9 - Heptaklordibensofuran (HpCDF) Oktaklordibensofuran (OCDF) L 334/68 Europeiska unionens officiella tidning Gränsvärden för utsläpp till luft från avfallsförbränningsanläggningar 1.Alla gränsvärden för utsläpp ska beräknas vid en temperatur på 273,15 K, ett tryck på 101,3 kPa och efter korrigering för innehållet av vattenånga i rökgaserna. De räknas om till syre i rökgasen utom vid förbränning av spillolja såsom den definieras i artikel 3.3 i direktiv /98/EG, då de räknas om till syre, och i de fall som anges i punkt 2.7 i del 6. 1.1 Gränsvärden för utsläpp som dygnsmedelvärden av följande förorenande ämnen (mg/Nm3) Organiska ämnen i gas- och ångform uttryckt som totalt organiskt kol (TOC) Väteklorid (HCl) Vätefluorid (HF) Svaveldioxid (SO2) Kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) uttryckt som NO2. ningsanläggningar med en nominell kapacitet på över /h samt nya avfallsförbränningsanlägg Kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) uttryckt som NO2. ningsanläggningar med en nominell kapacitet på högst /h 1.2 Gränsvärden för utsläpp som halvtimmesmedelvärden av följande förorenande ämnen (mg/Nm3) Väteklorid (HCl) Vätefluorid (HF) Svaveldioxid (SO2) Kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) uttryckt som NO2. ler befintliga avfallsförbränningsanläggningar med en nominell kapa citet på över /h samt nya avfallsförbränningsanläggningar 1.3Gränsvärden för utsläpp som medelvärden (mg/Nm3) för följande tungmetaller med en provtagningsperiod och högst Kadmium och kadmiumföreningar uttryckt som kadmium (Cd) Tallium och talliumföreningar uttryckt som tallium (Tl) Kvicksilver och kvicksilverföreningar uttryckt som kvicksilver (Hg) Antimon och antimonföreningar uttryckt som antimon (Sb) Arsenik och arsenikföreningar uttryckt som arsenik (As) Bly och blyföreningar uttryckt som bly (Pb) Krom- och kromföreningar uttryckt som krom (Cr) Kobolt och koboltföroreningar uttryckt som kobolt (Co) Koppar och kopparföreningar uttryckt som koppar (Cu) Mangan och manganföreningar uttryckt som mangan (Mn) Nickel och nickelföreningar uttryckt som nickel (Ni) Vanadin och vanadinföreningar uttryckt som vanadin (V) Dessa gränsvärden omfattar även de gas- och ångformiga förekomsterna av de aktuella tungmetallerna och deras föreningar. Europeiska unionens officiella tidning L 334/69 1.4Gränsvärden för utsläpp som medelvärden (ng/Nm3) av dioxiner och furaner på minst sexochhögståttatimmar.Gränsvärdetavserdentotalakoncentrationenavdioxinerochfuranerberäknadenligtdel2. 1.5Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm3) för kolmonoxid i rökgaserna: a)50 som dygnsmedelvärde. b)100 som halvtimmesmedelvärde. c)150 som tiominutersmedelvärde. Den behöriga myndigheten får medge undantag från de gränsvärden som anges i denna punkt för avfallsförbrännings anläggningar med fluidiserad bäddteknik, förutsatt att det gränsvärde för utsläpp av kolmonoxid som fastställs i till ståndet är högst /Nm3 angivet som timmedelvärde. 2.Gränsvärden för utsläpp som är tillämpliga under de omständigheter som anges i artikel 46.6 och artikel 47. Den totala stofthalten i utsläppen till luft från en avfallsförbränningsanläggning får under inga omständigheter över skrida /Nm3 uttryckt som halvtimmesmedelvärde. De gränsvärden för utsläpp till luft av totalt organiskt kol och kolmonoxid som anges i punkterna 1.2 och 1.5 b får inte överskridas. 3.Medlemsstaterna får fastställa regler för de undantag som anges i denna del. Bestämning av gränsvärden för utsläpp till luft från samförbränning av avfall 1.Följande formel (blandningsregel) ska alltid tillämpas när ett särskilt gränsvärde för de totala utsläppen K inte har angivits i en tabell i denna del. Gränsvärdena för utsläpp av respektive förorenande ämne och av CO i rökgaserna från samförbränning av avfall ska beräknas på följande sätt: Vavfall ×Kavfall +Vproc ×Kproc =K är rökgasvolymen från förbränning av enbart avfall. Den fastställs på grundval av avfallet med det lägsta värmevärdet enligt uppgift i tillståndet och omräknad till de standardförhållanden som anges i detta direktiv. Om den alstrade värmen från förbränning av farligt avfall motsvarar av den sam manlagda alstrade värmen i anläggningen, måste Vavfall beräknas med utgångspunkt från en (fiktiv) mängd avfall som vid förbränningen skulle motsvara alstrad värme vid en fast total värmealst ring. Gränsvärden för utsläpp från avfallsförbränningsanläggningar som fastställs i del 3. är rökgasvolymen från anläggningens process, inbegripet förbränningen av de godkända bränslen som normalt används i anläggningen (avfall undantaget), beräknad på grundval av de syrehalter till vilkautsläppenskaomräknasenligtunionslagstiftningellernationelllagstiftning.Omdetsaknaslag stiftning för detta slags anläggningar, ska rökgasernas verkliga syrehalt användas, utan spädning genom tillförsel av luft som inte behövs för processen. representerar gränsvärden för utsläpp som fastställs i denna del för vissa industriella verksamheter, eller–iavsaknadavsådanavärden–gränsvärdenförutsläppfrånanläggningarsomuppfyllernatio nella lagar och bestämmelser för sådana anläggningar när de förbränner bränslen som normalt är godkända (avfall undantaget). I avsaknad av sådana lagar och bestämmelser ska de gränsvärden som fastställs i tillståndet användas.