bet · GB01KU31 · 1987-12-31 00:00:00 — Alltsedan övertog ansvaret för byggnaderna har sättningarna kontrollerats genom avvägningar. Detta har fortsatts även . Resultatet redovisas i bifogade diagram 1-5. Ur diagrammet kan utläsasatt har, som var att vänta,vissa rörelser ägt rum. Tydligt kan utläsas att dåde mer omfattande arbetena i stommen pågicki form av håltagningar för kulvertar, grundläggning av nya bron över m var rörelsen störst. Vidare framgårock-, så att inom de områden som var litet berörda av större byggnadsarbeten är rörelsenminst. Exempel på det sistnämnda är punkternaA I-O. störstarörelsen för självaRiksdagshuset visar KU 1987/88:31 punkterna B, C, D med sättning.Där ägde Bilaga 2 omfattande arbeten rum med bl a ettmurgenombrott för kylvattenintag. I samband med schaktarbetena på Riksplan och att yttertrappan vid huvudentrén monterades ned kunde några avvägningar inte utföras . Vidare rubbades avläsningspunkterna 1 samband med byggnadsarbetena varför avläsningsvärdena före och efter byggnadsarbetena är förskjutna i förhällande till varandra. Det gäller punkterna ö och F,. Vidarekan observeras att punkten N inte var åtkomlig föravläsning . Genomgående för allapunkter är att ägde enviss rörelse rum. Tendensen är att rörelsen avtagit sedan arbetena slutförts. De fn senaste avvägningarna, visar i det närmasteingen sättningsrörelse. Idiagrcun 6 har medelvärdet för samtliga avvägda punkter ritats upp. Av diagranunet kan utläsas attmedelvärdet är och att tendensen är avtagande.Bildningen av medelvärdet har gjorts för att i möjligastemån eliminera slumpmässiga avläs-ningsfeli Största medelsättningen är mindre än . FörRiksbanksbyggnaden är förhållandena likartade. Sättningarnaför varje punkt är uppritade i diagram 7-11 och medelsättningenför samtliga punkter i diagram 12 Rörelsen är här något större maximalt för punkta. Detta har sin förklaring då omlagringeh av laster var större här isamband med byggandet av bl a plenisalens påbyggnad . Tendensenäremellertid densamma med avtagande rörelse då byggnadsarbetena avslutats. Mätningarav rörelse hos byggnader utförs normalt inte varken under ombyggnads- ellernybyggnadsarbeten. har i en del fall avvägt någrabyggnader kontinuerligt i samband med nybygg-, nadsverksamhet i derasgrannskap. De uppmätta värdena har för byggnader med likartad grundläggningsom Riksbyggnaderna dvs pålar, visat rörelser som varit större än vad som observerats här. Underde pågående ombyggnadsarbetena av husen har , oväntat små sättningarförekommit och ingen betydande ytterligare sprickbildning kunnat konstateras.De avvägningar som gjorts efter att ombyggnaden slutförts visaratt i det närmaste ingen sättningsrörelse förekommi t. Föratt ha kontinuerlig kontroll av grvindvattenytans lägeinom har 15 stycken 'observations rörmonterats. Vattenståndsgivarna avses att avläsastillsvidare . Tre givare Sr dessutom förseddamed automatiska anordningar vilka ger larm om vattennivånsjunker under ett visst angivet värde. Riksbyggnadernassättningsrörelser har följtsallt sedan byggnaderna färdigställdes i början påseklet. Rörelserna var relativt stora under de förstadecennierna men har med tiden avtagit för att efter år1967 varit små. KU 1987/88:31 Bilaga 2 InförRiksbyggnadernas ombyggnad hällfasthetsprovades material 1 pålar ochrustbäddar. Någon oroväckande hållfasthetsnedsättning kunde inte konstateras i trämaterialet. Pålarnas bärighet på platsundersöktes genom provbelastning av ett antal pålar iuppschaktade provgropar. Bärigheten konstaterades överalltvara tillfredställande och säkerheten tillräcklig för aktuella laster. För att för överskådligframtid säkerställa att trämaterialet i pålar och rustbäddar alltid ligger under grundvattenytan har förslagutarbetats att flytta dämningströsklarna för i och nedströmsNorrbro i kombination med tätskännor i . Mälarensvattenyta kommer då att bestämma grundvattenytans höjdläge. Åtgärderna börvidtagas av . Grundvattenytansnivå kontrolleras f n genom observationsrör och delvis med inbyggdautomatik. Någonanledning till oro för grundläggningens beständighet eller att för byggnaderna skadliga rörelseruppstår behöver inte hysas. BengtBergvall Chefen för byggnadstekniska sektionen