CALM/arwiki huggingface dataset:
جميع الأجزاء المعدنية في المحول سواء الداخلية أو الخارجية يجب أن يتم تأريضها بشكل مضمون. فعند دخول المحول في الخدمة يقع القلب الحديدي وغيره من الأجزاء المعدنية في مجال كهربي شديد ينشأ بين الملفات، فتتكهرب هذة الأجزاء المعدنية الواقعة في هذا المجال، ولكي نتجنب الظاهرة غير المرغوب فيها يجب تأريض القلب والخزان وأدوات التثبيت وكل ما هو معدني وإلا فيمكن أن تتولد قوة دافعة كهربية كبيرة بين هذة العناصر الواقعة في مجال الملفات وهذة القوة الدافعة يمكن أن تقوف قدرة العزل الموجود بين الصفائح المعدنية مثلا حيث أنها الأضعف في درجات العزل لقلة سماكتها، مما قد يتسبب في حدوث تفريغ للشحنة الكهربائية داخل الخزان.
الملفات.
تصنع الملفات غالبا من أسلاك معزولة من النحاس الأحمر النقي، وجميع لفاتها معزولة عن بعضها وعن القلب عزلا كهربائيا, ويحتل النحاس المرتبة الأولى في المواد المستخدمة في صناعة الملفات لأنه يمتاز بعدة مزايا منها: قابليته العالية للتوصيل الكهربي , علما بأن هذه السمة تتوقف أساسا على نسبة الشوائب الموجودة به، فالنحاس الذي يحتوي مثلا على 2 % من الفسفور أو 7 % من الزرنيخ تنخفض قابليته للتوصيل بنسبة 30 % . ومن مزايا النحاس أنه بطئ التأكسد ويتحمل الهواء الرطب ودرجة انصهاره عالية وسهل اللحام، كما أنه سهل السحب والتشكيل.
وتختلف درجة العزل ومساحة المقطع باختلاف قيمة الجهد، وقيمة التيار المار به. وقد يصنع الملف من الألومنيوم , حيث أنه أخف وزنا وأقل سعرا، لكننا سنحتاج معه لمقطع كبير نسبيا لجعله قادرا على تحمل التيارات العالية، لذلك لا يتم إستخدامه إلا في المحولات الصغيرة.
ويتم لف الأسلاك أولا على ماكينات اللف ثم تجفيفها في فرن لطرد الرطوبة وأخيرا يتم تسقيطها فوق حوامل المحول. ويتم وضع فواصب معزولة بين القلب الحديدي وبين الملفات لضمان أعلى درجة من التحمل الميكانيكي. وأشهر الشركات المنتجة لملفات المحولات هي شركة ASTA ولذلك يسمى أحيانا الملف باسمها.
وتكون أسلاك الموصلات غالبا على شكل أسلاك مجدولة أو شرائح مستطيلة. وعند صناعة الموصلات للمحولات الكبيرة يتم عمل تباديل بين الطبقات المكونة لمقطع الموصل الذي يكون غالبا كبيرا. والهدف من هذة العملية هو منع التيارات الدوامية التي يمكن أن تنشأ داخل المقطع الكبير للموصل نفسه نتيجة تعرض أجزاءه لمستويات مختلفة من الفيض بسبب وضعها النسبي فينشأ فرق في الجهد بين بعض الطبقات يتولد نتيجتها تيارات دوامية داخلية في الموصل. وعمل الأسلاك على شكل أسلاك مجدولة يضمن اختفاء هذة التيارات لأنها تلغي بعضها البعض.
أنواع الملفات
هناك أربعة أنواع مشهورة للف الملفات، وغالبا ما يكون الاختيار بين هذة الأنواع الأربعة بناءا على عدد اللفات المطلوبة وقيمة التيار الذي تحمله.
النوع الأول
تسمى بالملفات الحلزونية أو الملفات الإسطوانية وهي عبارة عن طبقات متعددة بينها فواصل بين اللفات وبين الطبقات، ويستخدم هذا النوع للملفات التي تحمل تيارات عالية، ويعيبه أنه يشغل حيزا كبيرا لكنه الأكثر ثباتا والأسهل تصنيعا.
النوع الثاني
ويسمى باللف القرصي ويستخدم مع المحولات التي تحتوي على عدد ضخم من اللفات وتحمل تيارا خفيفا أي يستعمل مع الجهد العالي والتيار المنخفض، وغالبا فإن كل الملفات التي تعمل على جهد أكبر من 25 كيلو فولت تلف بهذة الطريقة، حيث يتكون اللفات على شكل قرص بينهما فواصل، ويتم الانتقال من قرص إلى آخر بواسطة اللحام ثم تغطية منطقة اللحام.
والعوازل هنا موجودة على الموصلات فقط ( الأقراص ) ولا يوجد عوازل بين الطبقات.
النوع الثالث
ويسمى باللف البرميلي وتستخدم مع المحولات التي تزود بالمغير حيث يمكن فيها إخراج أطراف أجزاء الملفات لتوصيلها بدائرة التحكم في المغير.
النوع الرابع
يتم اللف أولا على قوالب خشبية ثم توضع على القلب الحديدي.
يكون مقطع الملف إما دائريا أو مستطيلا، والمقطع الدائري يتميز بالمتانة الميكانيكية بينما المقطع المستطيل يتميز بقلة المواد المستخدمة في تصنعيه لكنه محدود الاستخدام إلا في المحولات الصغيرة لضعف متانته الميكانيكية لا سيما أثناء حدوث قصر. وعموما يتم ملأ أي فراغات بين الملفات وبين القلب بواسطة فواصل خشبية أو غيرها من المواد العازلة لتحسين المتانة الميكانيكية.
العوازل المستخدمة في المحولات لها عدة أنواع، فمنها ما يستخدم مع الموصلات ومنها ما يستخدم لعزل طبقات الشرائح المعدنية عن بعضها ومنها أيضا ما يستخدم لعزل الملفات عن القلب الحديدي. فبالنسبة للموصلات فسواء إستخدمنا أسلاك مجدولة أو شرائح فلا بد من عزل هذة الموصلات بإستخدام عوازل رفيعة وغير سميكة وذات كفاءة لضمان عدم شغل مساحة كبيرة. والعوازل المستخدمة مع الموصلات أشهرها طلاء ال "Enamel" . أما العزل الورقي فقد قل إستخداه كثيرا لمصلحة البليميرات الصناعية أو القماش الصناعي. أما العزل بين الطبقات المختلفة فغالبا يستخدم له ورق الكرافت.
بعد تجميع المحول يجب تجفيفه في أفران خاصة، حيث أن الأجزاء العازلة في المحول تتألف غالبيتها من مواد ليفية ( خشب , كرتون، عازل، ورق عازل ) وهذة النوعية من العوازل لها قابلية عالية لالتقاط الرطوبة مما يؤدي لانخفاض خواص العزل لديها. ولذا يتعرض المحول للتجفيف لطرد الرطوبة . وفي حالة إصلاح المحول بورش المصنع أو في خالة عدم وجود أفران خاصة يتم تجفيف القلب والملفات عليه بواسطه تمرير تيارات الحثية في فولاذ الخزان، وذلك بتمرير تيار متردد في ملف ملفوف حول الخزان ومعزول بعازل حراري قوي، ويمكن وضع مادة عازلة للحرارة حول جسم المحول أولا ثم يلف حولها الملف المؤقت المستخدم لتوليد المجال المغناطيسي الذي سيمر خلال حديد الخزان ويمرر فيه التيار الحثي ويسخنه، وعندئذ تسخدن بقية الأجزاء الداخلية فتتبخر الرطوبة ويفضل أن تتم هذه العملية قبل ملأ الخزان بالزيت .
يتم استخدام الزيت كعنصر أساسي في منظومة التبريد لأن الحرارة الداخلية في المحول إذا تركت يمكن أن تسبب خطورة شديدة، ويعتبر الزيت هو أفضل المواد المستخدمة لنقلها للخارج حيث يتنتشر الزيت بسهولة بين الملفات وتنتقل الحرارة إليه من هذه الملفات. فعند ملامسة الزيت مع الملفات والقلب سيجعل الحرارة تنتقل منهما إليه وتقول باقي عناصر منظومة التبريد ( المضخات، الراديتير، المواسير، المراوح ) بطرد هذه الحرارة بعدة طرق ( التوصيل، الحمل , الإشعاع ) إلى الوسط الخارجي. ثم تقوم بعملية طرد للحرارة الموجوده بالزيت. ولضمان قدرة الزيت المعدني على طرد هذه الحرارة تحت الظروف المختلفة وفي مدى واسع من درجات الحرارة وظروف التشغيل يجب أن تتوافر في الزيت عدة سمات تتعلق باللزوجة ونقطة الغليان ودرجة التبخر.
وللزيت وظيفة ثانية فيتم اعتبار الزيت كعازل بين الملفات وبعضها، وبين الملفات والقلب والخزان، فالزيت يحيط بكل هؤلاء ويفصل بينهم ويزيد من قوة العازلية بينهم، وحيث أن معامل العازلية للزيت يصل إلى 2.2 ( معامل عازلية الهواء يساوي 1 ) . لذا فهو يقترب بذلك من عازلية المواد العازلو عموما، وهو أفضل كثيرا من الهواء. فعازلية الهواء أو ما يعرف بجهد الانهيار للهواء تساوي 30 كيلو فولت / سم بينما عازلية بعض الزيوت المعدنية تصل إلى 80 كيلو فولت / سم , ومن ثم يقل الإجهاد على عزل الملفات إذا كانت الملفات مغمورة في الزيت مقارنة بكونها موضوعة في الهواء. والأفضل من الزيت هو غاز سداسي فلوريد الكبريت ( "SF6" ) فتصل قوة عزلة إلى 100 كيلو فولت / سم , يساعد على تقليل حجم المحول.
والوظيفة الثالثة للزيت هو أنه يغطي كل الأجزاء المعدنية فيمنع حدوث العديد من العمليات الكيميائية مثل الأكسدة التي يمكن أن تؤثر بشدة على توصيلة الموصلات كما يمنع أي تفاعلات آخرى كالتي يتكون من بعضها الصدأ ومن ثم يمنع حدوث شوائب.
والوظيفة الرابعة للزيت في أنه يستخدم في الكشف عن العديد من الأعطال حيث أن حدوث عطل بالمحول يؤدي إلى تغيرات كيميائية في خواص الزيت داخل المحول نتيجة للطاقة الكبيرة الناتجة عن العطل، وبأخذ عينة من الزيت وتحليلها فإننا نصل إلى نتائج تساعد في تحديد نوعية العطل الداخلي بالمحول.
يصنع الخزان من حديد غير مغناطيسي، وتمتاز الخزانات الرئيسية في المحولات بتعدد أشكالها حسب قدرة المحول، فقد يكون سطحه مستوي وهذا النوع يستخدم للقدرات الصغيرة الأقل من 50 كيلو فولت أمبير , حيث يكون السطح المستوي كافيا للتخلص من الحرارة المتولدة بالملفات والتي تنتقل إليه بواسطة زيت التبريد. وقد يحتوي الخزان على أنابيب جانبيه كمالحولات التي تستخدم في محولات التوزيع متوسطه القدرة حيث يتم إضافة سطج تبريد على شكل أنابيب خارجية يتم لحامها على جسم الخزان وتكون مسارا متوازيا لدوران الزيت داخليا. أما النوع الثالث من الخزانات فيتم تركيب فيه زعانف تبريد على الجوانب الأربعة للمحول ويتم لحامهم معا لتكوين خزان المحولات وقد يسحب الزيت بمضخات لتبريده في هذه الزعانف ( الراديتير ) ثم يعاد للخزان مرة أخرى ويتم ذلك في المحولات ذات القدرات العالية.
ويركب الخزان على قاعدة تعمل على عجلات بجيث يسهل نقل المحول. وتلحم خطاطيف في الجزء العلوي من الخزان لرفعة من خلالها عند الحاجة. وتظهر أهمية الخزان في حماية القلب والملفات بداخله، يوضع فيه زيت المحولات المستخدم في التبريد وعزل المحول ويحمل مواسير الإشعاع للمحول. وفي المحولات كبيرة القدرة يزود خزان الزيت الرئيسي بأنبوبة تغلق فتحتها بواسطة شريحة زجاجية وعند حدوث خطأ تزيد كمية الغازات بالخزان فتضغط على الشريحة الزجاجية فتكسرها وتخرج الغازات إلى الجو الخارجي وكذلك الزيت الزائد. وتسمي هذة الأنبوبة بأنبوب تصريف الزيت.
صندوق التمدد.
في المحولات الكبيرة يستخدم دائما صندوق احتياطي للزيت بحيث يصبح التانك الأصلي مغمورا كليا في الزيت دون ستارة هوائية فوقه، وتنتقل الستارة الهوائية إلى التانك الاحتياطي أو صندوق التمدد. والوظيفة الأساسية لهذا التانك هو إستيعاب أي تمدد أو انكماش في حجم الزيت بعيدا عن التانك الأصلي، ويقوم بتعويض أي نقص يحدث في زيت التانك الأصلي. ويتميز بوجود مقياس لمعرفة مستوى الزيت الخاص به حتي لا ينخفض بشدة، ومزود أيضا بمؤشر يرى بالعين المجردة لمعرفة ارتفاع مستوى الزيت بداخلة. ويقدر حجم خزان التمدد بحوالي 1/10 من حجم الخزان الرئيسي.
مغير الجهد.
يعتبر مغير الجهد من أهم العناصر التي تدخل في تركيب المحول والتي لها علاقة مباشرة مع الملفات. فهو الجهاز المسئول عن تغيير النسبة بين عدد اللفات في الملفات الابتدائية إلى عدد اللفات في الملفات الثانوية وهي المعروفة ب N1/N2 وهذا الجهاز يكون موجود فقط في المحولات الكبيرة أما في المحولات الصغيرة فتكون النسبة بين عدد اللفات ثابتة. وتغيير نسبة التحويل قد يكون أثناء التشغيل أو أثناء فصل المحول، والنوعان موجدان بالخدمة ولكل منهما مميزاته وعيوبة. فالنوع الذي يغير النسبة أثناء التشغيل أفيد وأسرع لكنه أصعب في التصميم لأن التغيير يتم أثناء مرور تيار في اللفات مما قد يسبب ظهور شرارة ويستخدم في محولات القدرة حيث يتعذر فصل المحول عن الشبكة، ولذا تغمر نقط التلامس لمغير الجهد في إسطوانة بها زيت غير قابل للاشتعال.
اما النوع الثاني الذي يغير الجهد أثناء فصل المحول فيستخدم في محولات التوزيع، حيث يجب فصل مصدر الجهد المتوسط وكذلك مفاتيح الخوج لعزل المحول تماما عن الشبكة قبل عمل أي تغيير نظرا لخطورة تغير وضع مغير الجهد في وجود جهد على المحول حيث يؤدي ذلك إلى اشتعال زيت المحول.
تصنيف المحولات.
للمحولات أنواع متعددة من حيث الحجم الوظيفة والشكل. ويمكن تقسيم المحولات الكهربائية إلى تصنفيات متعددة منها على سبيل المثال التصنيف حسب مجال الاستخدام.
التصنيف حسب مجال الاستخدام
وتتفاوت أحجام وأوزان المحولات بشكل كبير فمحول القوى يمكن أن تصل أبعاده إلى 10 أمتار سواء في الطول أو العرض أو الارتفاع، أما وزنة فيقاس بعشرات الأطنان، بينما يصل حجم محول الطاقة إلى عدة سنتيمترات، والوزن لا يتجاوز عشرات الجرامات، فشاحن المحمول مثلا ليس إلا محول صغير من محولات الطاقة والذي يتميز بإستخدامه في تطبيقات الجهد المنخفض.
والفرق الأساسي بين محولات التوزيع ومحولات القدرة هو أن محول التوزيع يعمل على أحمال مختلفة، ويعمل لمدة كبيرة عند اللاحمل، أما محول القوى أو القدرة فهو يعمل عن الحمل الكامل بصفة مستمرة، ونادرا ما يعمل عند أحمال نسبتها أقل من 60 % من الحمل الكامل، لذلك يراعى عند التصميم أن تكون مفاقيد اللاحمل في محول التوزيع أقل ما يمكن. والفرق الآخر بينهما هو في الحجم والقدرة المنقولة عبر أي منهما، لكن فيما عدا ذلك فالتركيب الداخلي لهما واحد، ومواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية "IEC" مثلا لا تفرق بينهما وتعتبر أن الإسمين مترادفين. ولكن في بعض المراجع تعتبر أن المحولات ذات قدرة أقل من 500 كيلو فولت أمبير هي محولات توزيع، والمحولات ذات القدرة الأعلى من 500 كيلو فولت أمبير هي محولات قوى. ويتم تقسيم محولات القوى في التصنيف الأمريكي إلى ثلاث مجموعات حسب القدرة المقننة:
التصنيف حسب عدد الأوجه
التصنيف حسب طريقة التبريد
التصنيف حسب نسبة التحويل
التصنيف حسب تردد التشغيل
ويتم استخدام محولات الضغط العالي ومحولات الضغط العالي جدا في أجهزة الاتصالات وأجهزة التحكم ومصادر التغذية الإلكترونية، وهي تمتاز بصغر حجمها نظرا لأن قلوبها تصنع من مواد أخف كثافة من الحديد وذات نفاذية مغناطيسية عالية.
الدائرة المكافئة.
يتم استخدام الدائرة المكافئة لتسهيل دراسة المحول ولتبسيط الحسابات، ويتم تقسيم المحول إلى جزئين:
وفي بعض الحالات يتم نسب قيم "R"S , "X"S للجانب الابتدائي بضرب هذة القيم في بمربع النسبة بين عدد اللفات كما في المعادلة التالية ("N"P/"N"S) 2 = a2.
ويتم التعبير عن الفقد بالصورة التالية:
ويتم القيام بإختبار اللاحمل وإختبار دائرة القصر لتحديد قيم المقاومات ومفاقيد الدائرة
تقنية كهربائية.
في التقنية الكهربائية تقوم المحولات بربط الضغوط الكهربائية على جميع المستويات في الشبكة الكهربائية. ومحولات الآت - وهي جزء من محطة القوى الكهربائية - تقوم بتحويل الضغط الناشيء عن المحاثة في المولد الكهربائي لتغذية الشبكة بضغط عالي (في الغالب 220 كيلو فولت) أو 400 كيلو فولت . وتقوم محولات بربط شبكة الضغط العالي بشبكة الضغط المتوسط على المستوى المحلي. وفي محطات للمحولات تتحول الكهرباء من الضغط المتوسط في حدود 10 - 35 كيلووات لتغذية المصانع بجهد منخفض يصل إلى 400 فولت. ونظرا لعلو تحويل الطاقة فتسمى المحولات المستخدمة في الشبكة الكهربائية محولات الضغط العالي أو محولات القوى العالية.
وتعتبر محولات الضغط العالي محولات تيار متردد وتحتوي على زيت محولات، وقد تحتوي بدلا من الزيت على راتينج محولات. وينطبق عل النوع الزيتي النظام القياسي الأوروبي EN 50464-1 أما المحولات المحتوية على الراتينج فيطبق عليها النظام القياسي الأوروبي EN 60076-11. كما يوجد النظام القياسي ل«جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات» وهو يعتبر معادلا للنظام القياسي الأوروبي.
وفي الشبكات الدائرية والشبكات متعددة التغذية تكون القدرة المحولة عن طريق توصيل على التوازي للمحولات بغرض زيادة القدرة. وتوصل فيها عادة محولات من نفس النوع أو من نفس القدرة. ويمكن تحديد نسبة التحويل للتيار المتردد بحسب نوع المحولات، كما يمكن أن يكون عددا مركبا. وبغرض الضبط يوضع في داخل المحول مفتاح لتحويل الحالات المختلفة للجهد الناشيئ.
وفي الشبكات الواسعة التي تحوي عدة توصيلات متوازية ويكون لكل منها قرة مختلفة، وكذلك في توصيلات موازية لضمان توصيل أنظمة الكبلات، قد يالزم اساتخدام محولات خاصة لإزاحة الطور بغرض ضبط توزيع القدرة الكهربائية.
كما يطبق مبدأ المحول في التقنية الكهربائية على المبدلات وبواسطتها يمكن قياس تيار كهربائي شديد حيث يحول فيها التيار أولا إلى تيار منخفض. وتتكون المبدلات في الغالب من قلب حلقي ذو ملف ثانوي وتحيط الحلقة بالسلك الموصل المرغوب قياس التيار المار فيه. كما يوجد نوع يسمى ملف روجوفسكي وهي عبارة عن مبدل لا ينتوي على قلب صلب.
وفي تجربة توكاماك وهي أحد التجارب التي تعلق عليها آمال إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق التحكم في لطاقة الهيدروجينية فهده التجربة مصممة أيضا طبقا لمبدأ عمل المحول. ففي غرفة مفرغة حلقية ضخمة يحدث أولا عملية تفريغ كهربائي عن طريق ملفات خاصة، مرتصة حول غرفة المفرغة وفيها بترتفع شدة التيار شيئا فشيئا. وتشكل الملفات فيه هذا النظام كملفات ابتدائية، ويشكل الغاز داخل الغرفة المفرغة «الملف الثانوي» ، وتعمل على اصتدام أنوية الذرات المتأينة (البلازما) داخل الغرفة وحدوث الاندماج النووي.
المعادلة المثالية للقدرة
إذا وصل الملف الثانوي بجهاز بحيث يسير التيار، فإن القدرة الكهربائية P تتحول من الملف الأولي إلى الملف الثانوي. ويكون المحول نموذجيا، أي تكون كفاءته مثالية، إذا تحولت كل الطاقة المبذولة في الملف الأولي إلى المجال المغناطيسي ومنه إلى الملف الثانوي بالكامل. وباعتبار تلك الحالة المثالية، فتكون كل الطاقة الكهربائية المبذولة مساوية للطاقة الناتجة في الملف الثانوي:
وهي تعطي معادلة المحول النموذجي:
والمحولات المعتادة تكاد أن تكون نموذجية ن ولهذا فهذه المعادلة تعطي تقريبا مقبولا.
إذا زاد الجهد فإن التيار ينخفض بنفس النسبة. وتنتقل المعاوقة في إحدى الدائرتين متناسبة مع مربع نسبة أعداد اللفات.
فعلى سبيل المثال إذا وصلت المعاوقة "Z"s بين طرفي الملف الثانوي، فتبدو للملف الأول كما لو كانت ("N"p/"N"s)2"Z"s.
وتلك العلاقة عكسية أيضا، حيث تبدو المعاوقة "Z"p في الملف الأول نحو "N"s/"N"p)2"Z"p للملف الثاني.
الضوضاء في المحولات.
تنبعث العديد من الأصوات من المحولات بعضها يكون طبيعي والبعض الآخر يكون عالى وتعتبر إشارة على وجود خطب ما .. ومصادر هذه الأصوات عديدة منها اهتزاز القلب الحديدي، اهتزاز الملفات، مراوح التبريد.
اهتزاز القلب الحديدي للمحول يعتبر المصدر الأساسي للضوضاء فعندما تتمغنط شريحة من الصلب فإنها تنكمش أو تتمدد بنسبة صغيرة تصل إلى حوالي 10 ميكرو لكل متر وهذا التغير يتسبب في صوت يشبة الزن . أما بالنسبة لصوت مراوح التبريد فهو نتيجة لمرور الهواء على ريش هذه المراوح ويتناسب شدة الصوت طرديا مع كمية الهواء وسرعة المروحة، ولخفض صوت المراوح يجب تخفيض سرعة المراوح عن طريق زيادة عددها .
اللغة التايلندية هي اللغة الوطنية والرسمية لتايلند، واللغة الأم للشعب التايلندي، المجموعة العرقية المهيمنة في تايلند. اللغة التايلندية هي جزء من مجموعة تاي من العائلة اللغوية تاي كاداي. لغات تاي كاداي يعتقد بأنهم نشأؤا في ما هو الآن جنوب الصين، واقترح بعض اللغويين الصلات بينها وبين الأوسترواسياتية، أو الأوسترونيسيانية، أو العوائل اللغوية الصينية التيبتية. وهي لغة نغمية وتحليلية. تتميز بمجموعة متناسقة من الأنغام، وقواعد الإملاء معقدة، والعلامات العلائقية والأصوات المميزة، مما يجعلها صعبة التعلم لأولئك الذين لا يتكلمون بلغة متعلقة.
اللغة التايلندية هي اللغة الوطنية لتايلند، تستخدم من قبل حوالي ثمانين بالمائة من الستين مليون من سكان البلاد الآسيوية الجنوبية الشرقية. اللغويون يعتبرونها "لغة نغمية أحادية المقاطع " في مجموعة كا تاي. اللغة المنطوقة يعتقد بأنها نشأت في المنطقة التي تمثل الآن الحدود بين فيتنام والصين، كفكرة يعود أصلها للشعب التايلندي. لغوياً، اللغة تتعلق باللغات المستخدمة في شرق بورما، وشمال فيتنام، ويونان، ولاووس.
اللغة التايلاندية المكتوبة قدمت من قبل ملك السوكوتاي في الفترة الثالثة، رامكامهاينج، في 1283. نظام الكتابة هذا مر بتغييرات صغيرة منذ تقديمه، بحيث يمكن للنقوش المكتوبة في عصر السوكوتاي أن تقرأ من قبل القراء التايلنديين الحديثين. الكتابة كانت مستندة على مفاهيم بالي، والمفاهيم السنسكريتية والهندية.
محمية الأزرق المائية إحدى المحميات الطبيعية في الأردن تقع بالقرب من واحة الأزرق في الصحراء الشرقية من الأراضي الأردنية وقرب مدينة الأزرق (الأردن) وقد سميت على اسمها وتتكون من أرض رطبة. تبعد عن العاصمة عمان حوالي 120 كيلومترا بالقرب من محمية الشومري. تبلغ مساحتها تبلغ 12 كيلومترا مربعا.
نشأت الأراضي الرطبة منذ حوالي 250,000 سنة مضت نتيجة تغذيتها بطبقات المياه الجوفية التي ظهرت بدورها بسبب التغيرات الجيولوجية. الأزرق (الأردن) منذ العصور القديمة، كانت الأزرق مفترق طرق لكل طرق التجارة البشرية وهجرات الطيور. جذبت ملايين الأمتار المكعبة من المياه العذبة القوافل التي تشمل الجمال التي حملت التوابل والأعشاب بين شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين وسوريا
. توقّفت ملايين الطيور المهاجرة في الأزرق أثناء هجرتها بين أفريقيا وأوروبا. في عقد 1960، بدأ ضح المياه من المنطقة لتغذية مدينة عمان، نتيجة زيادة عدد سكانها. عام 1978، أسست الجمعية الملكية لحماية الطبيعة محمية الأزرق المائية. بحلول عام 1992، جفّت الينابيع وطبقات المياه الجوفية التي توقفت عن التدفّق مرةً واحدة. ماتتب جواميس الماء وانتقلت أنواع عديدة من الطيور المهاجرة إلى بحيرة طبريا بدلاً من الأزرق.
سميت بهذا الاسم نسبة إلى واحة الأزرق المائية التي تشكل جزءاً من مساحتها وتغطيها البرك والمستنقعات والنبات المائية. توفر المحمية الحماية للطيور التي تعيش أو تتنقل قرب السبخات، والبرك والمحميات المائية في محمية الأزرق. ويقدر عدد الطيور التي يمر منها بحوالي نصف مليون طائر سنوياً. تعدّ محيمة الأزرق مكان إقامة للطيور المهاجرة ما بين أفريقيا وآسيا، وقد تم تسجيل حوالي (307) أنواع من الطيور فيها وبموجب معاهدة رامسر (Ramsar) في إيران اعتبرت محمية الأزرق منطقة مائية ذات أهمية دولية للطيور المهاجرة. تعدّ محمية الأزرق أيضا غنية بالأحياء البرية النباتية والحيوانية وهي شبه مغطاه بالنباتات المائية كالحلفاء والقصيب والعرقد والأثل العطري المحلي. ومن أهم حيواناتها البرية ابن آوى والثعالب الحمراء والضبع المخططة والذئب والوشق والعديد من القوارض.
عن محمية الأزرق.
تتوفر في المحمية الكثير من الخدمات وهناك مسار دائري خشبي يلتف حول وداخل البرك المائية ويعطي الزائر معلومات ومشاهد كاملة حول المحمية، أيضا هناك موقع خاص لرؤية الطيور عن طريق نوافذ زجاجية. وبالإضافة إلى ذاك يوجد في المحمية مركز للزوار مزود بوسائل أيضاحية وتعليمية حديثة. كما توجد بعض المواقع الأثرية في المحمية أهمها سد أموي صغير لحجز المياه.
تقع المحمية على ارتفاع 491 م عن سطح البحر وتتميز بأنها أراضٍ رطبة فريدة من نوعها حيث تستطيع فيها العديد من الكائنات الحية البقاء على قيد الحياة لفترة من الظروف غير المؤاتية كالتجمد، ويتراوح معدل هطول الأمطار السنوي في حوض الأزرق ما يعادل 350 ملم شمالا إلى أقل من 75 ملم جنوبا و من 180 ملم غربا إلى أقل من 50 ملم شرقا حيث إن معدل الهطول المطري طويل الأمد 90 ملم سنويا في منطقة المحمية و يعتبر مناخها حارا صيفا إلى بارد قليل الرطوبة شتاء.
الأزرق اليوم.
وُصفت أراضي الأزرق المائية بأنها في حالة «انهيار بيئي». تواصل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خوض معركة شاقة ضد ارتفاع عدد السكان وتزايد الطلب على المياه. إن 10،000،000 متر مكعب (353،146،667 قدم مكعب) من المياه سنويًا التي توفرها وزارة المياه الأردنية للحفاظ على الأزرق كافية فقط لإعادة الأزرق إلى 10٪ من حجمه الأصلي. اليوم ، لا يزال هناك أكثر من 500 بئر غير شرعية تضخ المياه من الأزرق. في غضون 37 عامًا فقط ، انخفض عدد الطيور المهاجرة من 347000 في 2 فبراير 1967 إلى 1200 طائر في 2 فبراير 2000. يوفر الأزرق مياه الشرب لربع عمان . 25 كيلومترًا مربعًا (9.7 ميل مربع) كانت تغطيها الأراضي الرطبة قد جفت الآن.
تحافظ الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على نزل الأزرق على بعد عدة كيلومترات من الأراضي الرطبة والذي يضم محل لبيع الهدايا ومطعمًا و 16 غرفة في مستشفى عسكري بريطاني في الأربعينيات ومنطقة استقبال.
مسارات وأنشطة.
مارش تريل عبارة عن منصة مرتفعة تمر عبر المحمية التي تبلغ مساحتها حوالي 1.5 كيلومتر (0.93 ميل). توجدأجزاء من الممر على الأرض التي تمر عبر القصب. في منتصف الطريق ، يوجد "مخبأ طائر ريفي" من الطوب اللبن ، يطل على إحدى بحيرات المحمية ، والتي تستخدم لمشاهدة الطيور
الطيور المهاجرة تأتي من الأناضول ، اسكندنافيا ، سيبيريا ، و أفريقيا ، ووقف في الأزرق خلال رحلته الطويلة. أدى الاستعادة الجزئية للأراضي الرطبة من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إلى عودة العديد من الأنواع المهاجرة ، مثل قبرة الهدهد ، وطائر سيتي ، وعصفور الصحراء ،والمستنقعات . ومن بين 280 الأنواع المهاجرة المسجلة في الأزرق هي راف ، AVOCET ، دريجة صغيرة ، و قليلا الحلقية الزقزاق . بالإضافة إلى ذلك، العديد من الطيور الجارحة توقف في الأزرق، مثل صقر العسل الأوروبي و أبو شودة .
الحياة البرية عصور ما قبل التاريخ.
منذ العصور القديمة ، كانت الأزرق ، من الناحية البيئية ، استمرارًا لأفريقيا. في هذه الفترة الزمنية ، كانت تعيش في الأزرق العديد من الحيوانات التي توصف بأنها أفريقية . ومن بين هذه الأنواع الحمير البري السوري ، والجمال البري ، ووحيد القرن ، وفرس النهر ، والفيل الآسيوي ،والغزال ، والأراخس ، والفهد الآسيوي ، والنعام السوري ،والأسد الآسيوي ، والمها العربي . جميع هذه الحيوانات ، باستثناء الغزلان ، انقرضت الآن في الأزرق والأردن على حد سواء.
ّّمؤسسة رسالة فاس جمعية ذات نفع عام، تأسست في 24 سبتمبر 2005 بفاس.
وهي جمعية تهدف إلى العمل على الصعيد الوطني المغربي والدولي، ومن مهامها :
- اعتبار الثقافة ركيزة أساسية للتعليم والتنسيق والتخطيط والمواكبة فيما يخص مجموع الأنشطة مع إعطاء الأولوية لمدينة فاس من خلال العمل الثقافي والسعي بوجه خاص إلى تنمية السياحة الثقافية في رحابها.
ولتحقيق هذا الهدف تساهم المؤسسة في :
ومؤسسة "رسالة فاس" تضع مخطط التعاون والشراكة هذا بالنسبة للمهرجان وسائر الأنشطة الثقافية التي تعمل المؤسسة على تنفيذها طوال السنة.
(مارس)
(ماي)
عن مؤسسة رسالة فاس
البوابة الرسمية لمؤسسة رسالة فاس
شيفرة دا فينشي هو فيلم روائي أمريكي، صدر عام 2006 من إخراج رون هاوراد وبطولة توم هانكس وودري تاتو وجان رينو، ومقتبس من رواية بنفس الإسم للكاتب دان براون. كان الفيلم واحداً من أكثر الأفلام المنتظرة لعام 2006، وتم عرضه في ليلة افتتاح مهرجان كان السينمائي في 17 مايو 2006؛ ثم تم عرض الفيلم في بلدان مختلفة في 17 مايو 2006، وتم عرضه في الولايات المتحدة لأول مرة في 18 مايو 2006.
تضمنت الرواية والفيلم بعض التفسيرات المثيرة للجدل حول تاريخ المسيحية، وانتقدتهُ الكنيسة الرومانية الكاثولكية. ودعى بعض الأساقفة إلى مقاطعة الفيلم، بالإضافة إلى أن العديد من العروض في بادئ الأمر شهدت احتجاجات خارج دور السينما، وتحليلات نقدية متفاوتة. ومع ذلك، حقق الفيلم 224 مليون دولار في افتتاحه في نهاية الأسبوع حول العالم، وهي المرتبة الثانية بعد "". وهو ثاني أعلى فلم أرباحًا في عام 2006، حيث حقق 758,239,851 دولار وفقًا ل2 نوفمبر 2006. رُشحت الموسيقى التصويرية التي من تأليف هانس زيمر لجائزة الكرة الذهبية في فئة أفضل موسيقى أصلية.
يتم اتباع رجل يكتشف فيما بعد أنه جاك سونيير بواسطة رجل متخفٍ يعرف باسم سيلاس في معرض متحف اللوفر. يطلب سيلاس من سونيير أخباره عن موقع "حجر الزاوية"، وتحت تهديد السلاح، يخبر سونيير بموقع "حجر الزاوية" في خزنة كنسية سينت-سبلايس، تحت الزهرة. يشكره سيلاس، ويطلق عليه النار في معدته.
في الوقت ذاته، الأمريكي روبرت لانغدون (توم هانكس) يصل إلى باريس كمحاضر في الجامعة الأمريكية في باريس عن رموز الأنثوية المقدسة؛ تتصل الشرطة الفرنسية بلانغدون ليحضر إلى مسرح الجريمة. يكتشف لانغدون أن سونيير الميت قام برسم رسومات معقدة بإستخدم حبر الضوء الأسود وجسده ودمه. يسأله الكابتن بيزو فاش (جان رينو) عن تفسيره للغز.
يتصل سيلاس برجل غامض يدعى "المعلم" ويقول أنه قتل الأربع حراس لحجر الزاوية، وكلهم أكدوا نفس المكان. يضع سيلاس سلسلة معدنية شائكة على فخذه، ويضرب نفسه بسوط لتعذيب جسده. ثم يتوجه سيلاس إلى سينت-سبلايس، بأمر من المطران مانويل أرينجاروزا. ثم يقابل هناك راهبة عجوز، يطلب منها أن تتركه وحده، يُنَقب سيلاس أرضية الكنسية، ليجد حجراً مكتوب عليها "وقلت إلى هنا تاتي ولا تتعدى" أيوب 38:11. يدرك سيلاس أنه خُدع، ويقتل الراهبة.
صوفي نيفيو (أودري تاتو)، وهي عالمة تعمية في الشرطة الفرنسية، تسلم لانغدون رسالة مفادها أن يتوجه إلى دورة مياه الرجال. هناك، تلقاه صوفي، وتبلغهُ أنه متتبع بواسطة نظام الملاحة العالمي وُضع (بغير علمه) في سترته، وأنه المشتبه الرئيسي في الجريمة بسبب سَطر من النص بقرب الجثة "ملاحظة: جِد روبرت لانغدون". إلا أن صوفي، تعتقد أن سونير، الذي تكشف أنهُ جدها، أراد أن يمرر لها رسالة مخفية، ولذا طلب إحضار لانغدون إلى الموقع ليساعدها في فك الشيفرة.
نالا بعض الوقت عن طريق إزالة جهاز التتبع، وبدا في إستكشاف متحف اللوفر والعثور على المزيد من الرسائل المتجانسة الغامضة التي تركها سونير وراءه. كثير منها تتعلق برسومات ليوناردو دا فينشي، ووجدا مفتاح مع وردة زنبق خلف عذراء الصخور.
تبعتهما الشرطة الفرنسية، وقطعت الطريق إلى السفارة الأمريكية. فرّا إلى حديقة بوا دو بولوني، حيث تتفقد لانغدون المفتاح عن قرب. لاحظ نقشًا على الجانب—كان عنوانًا. العنوان يشير إلى بنك الودائع في زيوريخ، حيث يستخدم المفتاح لصندوق وديعة آمن.