NEMA连接器

NEMA连接器是北美、台湾、日本和其他使用美国电气制造商协会制定标准的国家用于交流电源的电源插头和插座。 NEMA布线装置的额定电流为15A至60A，额定电压为125V至600V。 接触刀片宽度、形状、方向和尺寸的不同组合创造了不可互换的连接器，这些连接器在电压、电流承载能力和接地系统的每个组合中都是独一无二的。
左为非接地的1-15插头，右为接地的5-15插头
常见的北美125V插座。 其中所有型号都接受1-15P插头；左边的两个接受接地的5-15P插头；其中，左边的第二个也接受5-20P插头。 最左边的NEMA 5-15R插座最常见；而最右边的两个设计通常在旧建筑中看到。
NEMA 5-15插头与插座
NEMA 1-15P（单相，无接地）和NEMA 5-15P（单相，含接地）常用于一般的家用电气装置，NEMA 5-15R是美国、加拿大、台湾（CSA C22.2 No. 42）、墨西哥（NMX-J-163-ANCE）和日本（JIS C 8303）的标准15A插座。
而其他插头和插座型号多用于特殊目的或重型应用。
电气连接器的尺寸标准是ANSI/NEMA WD-6，可从NEMA网站获得。
命名法
NEMA连接器，使用紫色文字列出了它们在美国的常见用途
NEMA连接器按照字母数字程式命名，包括：字首“L”（含有锁扣的插座，用于防止脱落）、数字（系列型号）、连字元-、数字（电流数）、字尾（「P」代表插头，「R」代表插座）。
NEMA连接器有两种基本分类：直刀片和扭锁型（扭锁型号的开头带有L）。 其中的金属导电接片通常非正式地称为「插头」（如「3插头」）。 以「L」为字首的型号则拥有弯曲刀片以及扭锁连接器。 扭锁型号多用于重型工业和医用装置，因其需要加强稳固性以防止意外断开。
连字元- 前面的数字编码代表型号所属的系列，其与与之连线的端子、电线、电压以及相数（单相或三相）有关。 而带接地端子的连接器被描述为比无接地端子有更多的电线，例如单相、三线；或三相、五线等。 非接地装置可以是单相、两线；三相、三线等。
连字元后面的数字是装置的额定电流值。 这个数字后面是字母「R」表示插座，或「P」表示插头。
例如，5-15R是普通的125V单相三线插座，额定功率为15A。 而L5-15R虽然具有相同的额定电额，但是其为一种扭锁设计，与直插的5-15设计在物理上不相容。 5-30R具有相同的单相三线配置和125V额定电压，但额定电流为30 A。
尽管NEMA标准中有好几种非接地装置型别，但现今只有三种被广泛使用。包括1-15、10-30以及10-50。
此外，也有不遵循此命名规律的其他型号NEMA连接器，其中包括：ML系列（以最小尺寸命名的所谓「Midget Locking」连接器）、TT（用于将旅行拖车和其他休闲车辆连线到外部电源）、SS系列（「将船只连线到岸上电源的」连接器）和FSL系列（用于军事和飞机应用）。
一些NEMA插头的电源（非接地）叶片末端附近的小孔用于方便制造；如果存在，则必须具有指定的直径和位置。 此外，小型挂锁可用于这些孔，透过物理上来防止将锁定的插头插入电源插座，从而「锁定」危险装置。 自1949年以来，人们还发明了许多插座装置，使用这些孔来固定插座槽内的接片，也可使用相应的闩锁来使得插头无法拔出。
NEMA连接器的叶片在尺寸标准中标识如下：「G」标示接地线，「W」标示中性线，「X」、「Y」和「Z」则是火线。 而单相连接器只有一个标示为「X」的火线。
更多资讯杆配置，120/208/240V服务...

**NEMA系列型号表格**

**直插连接器**
NEMA非锁扣连接器都使用各种扁平和折叠形状的接片（接地连接器上使用的圆形引脚除外）。 透过拉回插头体，可以将插头与插座分离。 这些连接器的插槽与接片设计使不同型号的连接器不会意外地互通。
NEMA壁式插座可以安装在任何方向上。 NEMA、美国国家电气法规和加拿大电气法规都没有规定首选方向，但国家电气承包商协会的国家电气安装标准（NECA 130-2010）都规定接地的首选位置位于上方。 当插座的接地刀片在底部时，中性线在左上角，火线在右上角。 以下所有描述都假设了这种方向（即120V插座版本的顺时针顺序为接地、中性线、火线；插头则按逆时针顺序）。

**NEMA 1**
这种「双插」设计，有两个扁平的平行非共面接片片和插槽，在北美大部分地区和南美洲东海岸用于灯具；消费电子产品，如时钟、收音机和电池充电器；以及其他不需要接地的小型电器。
所有NEMA 1型号都是单相非接地装置，额定电压为125V。 1-15P插头有两个平行的扁平刀片，宽16.4毫米（1/4吋），厚1.5毫米（0.06吋），长15.9-18.3毫米（5⁄8-23⁄32吋），间隔12.7毫米（1/2吋。
自1962年以来，美国和加拿大的新建筑中禁止使用1-15R插座，但其仍保留在许多旧建筑中，这种过时的型号仍然仅供维修使用。 自1974年1月1日起，所有新的电源插座都需要接地连线，使用接地插座（通常为5-15R或5-20R），其同时接受接地和非接地插头。 更换过时的NEMA 1插座为NEMA 5插座需要重新布线额外的接地导体，或者为两线非接地型号（当接地导体不可用时）使用带有接地故障电路断路断路器的NEMA 5插座。
无接地的NEMA 1插头仍然被小型电器和电子装置制造商普遍使用，因为该设计成本低，尺寸紧凑，并且它们与现代接地NEMA 5插座向上相容。 并且标准也允许由于泄漏电流风险低而不需要接地的电器使用非接地插头，例如双绝缘装置。
在旧的插头设计中，两个刀片的宽度相同，因此插头可以从正反两个方向插入插座。 但自1948年以来制造的许多插头都是带极性的；中性刀片宽7.9毫米（5/16吋），比线形刀片宽1.6毫米（1/16吋），因此插头只能以一个方向插入。 带极性1-15P插头无法插入非极性插座，因为该插座只有狭窄的插槽。 带极性1-15P插头可以插入5-15R接地插座，这些插座的中性线插槽具有与带极性插头相同的更宽的插槽。 一些不区分中性线和火线的装置，如内部隔离交流介面卡，仍然使用非极性窄刀片生产。 一种Cheater插头介面卡允许接地的5-15P插头与非接地1-15R插座匹配。 介面卡包括一个铲子凸耳，通常透过用于连线出口面板的盖子螺钉连接接地。 这种介面卡在某些司法管辖区是非法的，比如整个加拿大。
有一些过时的非接地插座，物理上能够接受1-15P（120V 15A）、1-20P（120V 20A）、2-15P（220V 15A）或2-20P（220V 20A）插头。 这些插座通常存在于较旧的住宅楼中，根据当前的法律已经不允许安装此类插座，因为除了缺乏接地外，如果为电压不符合的装置连线，这些过时的插座会允许连线的装置过热并造成火灾危险。 由于缺乏接地，这些有问题的插座很容易识别，且这类插座上的两个开口都是侧面的“T”形开口。 由于电压不匹配的潜在危险，因此，只要可以，就应该更换这种插座。 
带有狭窄绝缘面的日本插头和插座看起来与NEMA 1-15相同，这种非接地插座在日本仍然很常见（尽管接地5-15R和5-20R插座正在慢慢变得越来越常见）。 此外，日本型号包含了对插头外壳更严格的尺寸要求、不同的标记要求以及METI或JIS的强制测试和批准。
1-15P、1-20P和1-30P插头以及1-15R插座都存在NEMA标准。 而之所以没有1-20R和1-30R插座，是因为1-20P和1-30P可以与相应的NEMA 5插座相容。- 无极性1-15P插头有2个相同的刀片。带极性1-15P插头上的一个刀片更宽。带有整合插头引脚的交流介面卡，与非极性NEMA 1-15P相匹配 较新的NEMA 1-15插头具有更宽的保护面（中间），其具有安全优势；电动玩具的插头（右）具有明显的宽面，以防止电击。一根1932年的NEMA 1电源线，具有宽大的保护面，以防止接触带电接片。日本的接地电源插座，带有独立的接地端子日本的另一种接地电源插座，同时拥有5-20插孔与独立接地端

**NEMA 2**
所有NEMA 2装置都是单相非接地装置，其中两条线均为火线，且两者相位差180°，其额定电压为250V。 虽然存在2-15、2-20和2-30的标准，但该系列已经过时，只有Hubbell仍然生产2-20装置（用于维修目的）。

**NEMA 3**
该系列装置适用于277V的单相两线非接地装置。 根据NEMA的说法，这是「为未来的配置保留的」，因此该系列没有设计，也没有制造任何装置。

**NEMA 4**
该系列装置适用于600V的单相两线非接地装置。 该系列与NEMA 3系列相同，是「为未来配置保留的」，因此，其也没有设计、没有制造任何装置。

**NEMA 5**
典型的5-15R家用插座
5-20R T型槽插座，顶部有接地孔。 中性线是右侧更宽的T形插孔。
所有NEMA 5装置都是单相三线接地装置，额定功率为125V。其中，5-15、5-20和5-30分别为1-15、1-20和1-30的接地版本， 其新增的是一个直径为4.8毫米（3/16吋）的圆形或U形接地，而中性线与火线叶片长3.2毫米（1/8吋）（因此装置在连接电源之前就已经接地）。
与5-15P插头相比，5-20P插头的中性叶片旋转90°并移动，因此其内缘距离火线约12.7毫米（1/2吋）。 5-20R插座有一个T形中性孔，可以同时接受5-15P和5-20P插头。 5-20R插座的可接受替代版本有一个矩形插槽，只接受5-20P插头。 5-30和5-50在物理上更大，电源引脚之间有25.4毫米（1吋）；5-30还有一个L形的中性接片。 然而，这些电流较大的型号并不常见，因为功率很大的精密机械通常需要带有锁扣的设计来防止插座意外脱落。
值得注意的是，5-15P插头上的中性线接片并不总是比火线接片宽，因为接地已经可以防止极性反接。
国际电气安全基金会表示：「切勿拆下接地（圆柱形接头），使三插头适合双插插座。」除了失去接地的危险外，拆除接地还可能使插头的极性保护被破坏，可能会损坏电器。
5-15R和5-20R是迄今为止北美自二十世纪中叶以来建造的建筑中最常见的插座。 它通常安装在双工配置中；两个插座可能共享一个公共电路，或者每个插座可以单独布线，有时也会连线到交换机。
截至2013年11月，在美国和加拿大，新的住宅建筑需要使用拥有防护门的插座，这可以防止钥匙等较扁而薄的金属物体插入插座导致触电。 这种结构是透过联锁机制实现的，该机制需要同时插入火线接片和中性线接片，以释放阻塞插槽的小门， 而接地槽没有被门堵住。
在电影和剧院的舞台照明中，这个连接器有时非正式地称为PBG（带接地的平行刀片）、U-ground、爱迪生或Hubbell，这是一家普通制造商的名字。 （“Hubbell”这个名字可能会令人困惑，因为几个不同的连接器根据公司、行业和使用情况共享这个名字。） 在电影和电视制作行业，使用这种型别的连接器（通常与12 AWG或10 AWG线）的延长线被称为「Stinging」。一般来说，照明技术人员使用这些延长线为额定功率在2000W或以下的灯提供电力。
在国际上，NEMA 5-15P插头和NEMA 5-15R插座是国际电工委员会IEC 60906-2标准IEC系统的基础，用于家用和类似目的的插头和插座插座。

**NEMA 6**
所有NEMA 6装置都是用于208和240V电路的三线接地装置，额定最大250V，6-15、6-20和6-30分别是2-15、2-20和2-30的接地版本。 6-15类似于5-15，但其两接片呈水平，间隔18.3毫米（23/32吋）。 20A的6-20插头有一个旋转90°的刀片（与2-15或5-15插头上的“线”刀片面对面）。 这可以防止将插头意外插入使用不同电压的插座），6-20R插座有一个T形孔，可以同时接受6-15P和6-20P插头（类似于接受5-15P和5-20P插头的5-20R插座）。
6-15R和6-20R插座通常与「工业」或「商业」级5-15R和5-20R插座在同一流水线上制造，所有4种插座在不同的面板后共享相同的T触点。 粘附在插座上的面板决定了插座的最终配置。
30A的6-30插头和插座看起来与6-15相似，但要更大。 此外，高电流的直插版本相对很少见，而L6-30等扭锁插头或直接布线相比之下更常见。 一般来说，6系列非锁定插头用于冷气机、商业厨房装置和偶尔的家庭电弧焊机等电器。而单相6-50通常用于农场的筒仓卸货机，并与长达61米（200呎）的6口径柔性电源线一起使用。 6-50也会用于电弧焊机。 一些电动汽车充电站制造商在短线上为30-40A 2级EVSE配备6-50插头，尽管这正变得不那么常见，制造商现在更青睐更常见的14-50插头。
NEMA 6装置虽然指定为250V，但也可用于208V或240V电路，通常取决于建筑物是否有三相或分相电源。 在许多酒店和汽车旅馆房间里发现的NEMA 6-20R或6-30R通常提供分相或两相三相208 V。

**NEMA 7**
NEMA 7装置是额定电压为277V的单相接地连接器。 15A的7-15插头具有类似I型插头的「乌鸦脚」中性线与火线，但带有B型插头标志的U形接地。 7-20型号则有一个放大的火线接片。7-30则是一个直径更大的连接器，具有L形的中性线。7-50则有一个放大的中性线引脚。

**NEMA 8**
NEMA 8装置适用于480V的单相三线接地装置。 据NEMA称，这是「为未来配置保留的」，因此该系列没有设计，也没有制造任何装置。

**NEMA 9**
NEMA 9装置适用于600V的单向三线接地装置。 该系列与NEMA 8系列一样，是「为未来配置保留的」，因此该系列同样没有设计，也没有制造任何装置。

**NEMA 10**
现已弃用的NEMA 10-30插头有一个中性引脚（在照片的顶部），但没有专用的接地接片
NEMA 10系列装置是一种现已弃用的系列型号，它以前在美国很受欢迎，常用于干燥机、厨房大电器和其他高功率装置。 但现在NEMA 14-30R和14-50R连接器通常取代了用于这些方面的NEMA 10连接器。 NEMA 10被归类为125V/250V非接地，其使用方式为间接将电器框架接地到中性线，这种接法在《国家电气法规》中纳入单独安全接地的要求之前很常见。
与通常使用的那样，10-30和10-50插头需要透过连接到中性线接片的电线间接接到装置的外框架。 安全操作依赖于中性线反过来连线到断路器或保险丝盒的接地。 如果中性线断裂、断开或产生高电阻，电器框架可能会通电到危险的电压。 现代惯例是需要一个单独的安全接地导体，其唯一目的是转移不安全的电压，并且在正常执行期间不携带大量电流。
根据1947年至1993年版《国家电气法典》（1996年版禁止），依靠中性线是洗衣机和干燥机的法律接地方法。 但由于北美烘干机和其范围内的某些元件（定时器、灯、风扇等）在120V上运行，这意味着间接用于接地的中性线也会携带电流，即使在非故障的条件下也是如此。 虽然这与现代接地做法相反，但这种「祖父级」的设施在美国的老房子里仍然很常见。

**NEMA 11**
NEMA 11系列装置适用于250V的三相三线非接地装置，NEMA指定了20A的11-20、30A的11-30和50A的11-50连接器的设计。

**NEMA 12**
NEMA 12系列装置适用于480V的三相三线非接地装置。 据NEMA称，这是「为未来配置保留的」，因此该系列没有设计，也没有制造任何装置。

**NEMA 13**
NEMA 13系列装置适用于600V的三相三线非接地装置。 该系列与NEMA 12系列一样，是「为未来配置保留的」，因此该系列同样没有设计，也没有制造任何装置。

**NEMA 14**
NEMA 14系列装置是单相四线接地装置，额定电流值从15A到60 A。 额定电压为250V。 在直插的NEMA 14型号中，只有14-30和14-50是常用的。 14-30常用于干燥机，14-50常用于电动烹饪用具，其也可以用于电动汽车的家庭充电。 NEMA 14连接器基本上是上述中NEMA 10系列的替代品，因其增加了单独的接地接片。
所有NEMA 14装置都提供两个火线，一个中性线和一个接地线，当由分相电源供电时，允许120V和240V；而如果是三相电源，则允许120V和208V。 14-30的额定电流为30 A，并有着L形的中性线接片。 14-50的额定电流为50 A，且有着直状的中性线接片，因此它不会与14-30连接器匹配。
NEMA 14-50装置经常出现在房车公园里，因为它们用于大型休闲车的「岸上电源」连线十分合适。 此外，以前通常透过14-50连接器将移动汽车适配器连线到公业电源。 较新的应用包括特斯拉的车辆充电移动连接器，该连接器以前建议安装14-50的家用插座。- NEMA 14-30和14-50插座- 干燥机使用的14-30插座和插头

**NEMA 15**
NEMA 15是额定电压为208V的三相接地连接器。 适用于接地和无中性线的三相电路。 该系列中每个型号的直叶片都带有三个相位之一。

**NEMA 16**
NEMA 16是额定电压为480V的三相接地连结器。 据NEMA称，这是「为未来配置保留的」，因此该系列没有设计，也没有制造任何装置。

**NEMA 17**
NEMA 17是额定电压为600V的三相接地连结器。 该系列与NEMA 16系列一样，是「为未来配置保留的」，因此该系列同样没有设计，也没有制造任何装置。

**NEMA 18**
NEMA 18是额定电压为120/208V的三相四线非接地连结器，采用Y型接法，拥有三根火线和一根中性线。

**NEMA 19**
NEMA 19是额定电压为277/480V的三相四线非接地连结器，采用Y型接法。 根据NEMA的说法，这是「为未来的配置保留的」，因此该系列没有设计，也没有制造任何装置。

**NEMA 20**
NEMA 20是额定电压为347/600V的三相四线非接地连结器，采用Y型接法。 该系列与NEMA 19系列一样，是「为未来配置保留的」，因此该系列同样没有设计，也没有制造任何装置。

**NEMA 21**
NEMA 21是额定电压为120/208V的三相五线接地连结器，采用Y型接法。 跟据NEMA的说法，这是「为未来配置保留的」，因此该系列没有设计，也没有制造任何装置。然而，有针对20A和30A的NEMA L21系列锁定装置，可用于这些应用。

**NEMA 22**
NEMA 22是额定电压为277/480V的三相五线接地连结器，采用Y型接法。 该系列与NEMA 21系列一样，是「为未来配置保留的」，因此该系列同样没有设计，也没有制造任何装置。 然而，为20A和30A装置指定了NEMA L22系列锁定装置，可用于这些应用。

**NEMA 23**
NEMA 22是额定电压为347/600V的三相五线接地连结器，采用Y型接法。 该系列与NEMA 22系列一样，是「为未来配置保留的」，因此该系列同样没有设计，也没有制造任何装置。  然而，NEMA L23系列锁定装置适用于20A和30A的装置，可用于这些应用。

**NEMA TT-30**
NEMA TT-30插头和插座（插座中心的孔不是接触点，而是安装螺丝）
NEMA TT-30（TT代表旅行拖车）连接器是120V 30A休闲车标准，也称为RV 30。 TT-30R插座在美国和加拿大的几乎所有房车公园中都很常见，除20世纪70年代以来制造的大型房车外，所有房车都使用这种插头连线到电源。
这个插头的外观有时与额定电压为240V的NEMA 10连接器混淆，但NEMA TT-30是一个120V的装置。 与NEMA 10装置（角度分别为30°和60°）不同，其火线和中性线接片从垂直角度为45°和90°，且插头也比NEMA 10略小，比普通5-15P插头大。 该型号接地是圆形的，就像直插NEMA接地装置上的一样。 参照图片，方向与NEMA 5插头和插座相同，中性刀片在右下角。

**扭锁连接器**
扭锁连接器由Harvey Hubbell III于1938年首次发明，「Twist-Lock」仍然是Hubbell Incorporated的注册商标，尽管该术语通常用于指任何公司制造的NEMA锁定连接器。 锁定连接器使用弯曲的接片。 一旦推入插座，插头就会旋转，其旋转的接片就会锁入插座。 要拔出插头，就需要反向旋转后拔出。 扭锁连接器在工业和医用环境中提供了更可靠的连线，因为振动或撞击可能会断开非扭锁连接器。
扭锁连接器有各种标准化配置，除了名称包括「锁定（ Locking） 」的「L」外，这些型号也遵循与直插型号相同的命名方案。 扭锁连接器的设计使电压、电流不同的型号不会意外地互通。其存在许多型号，而下面只列出了少数型号。 其他型别包括用于船舶的连接器、用于飞机的400Hz电路和直流应用。
然而，扭锁连接器的一个明显缺点就是，如果电缆被不小心拉得太用力，插头不会从插座上掉出来，而是电导体可能会从插头中暴露出来，如果电路正在运作，这就会造成危险的短路或触电危险。不过 在大多数情况下，这可以透过品质优秀的连结器来避免。

**ML**
ML系列「Midget Locking」连接器是额定电流为15A的纽所连接器。
ML-1连接器为单相，无接地，额定电压为125V。
ML-2连接器为单相，带接地，额定电压为125V。
ML-3连接器为单相，无独立接地，额定功率为125V/250V。

**SS**
SS系列「Ship-to-shore」连接器适用于50A海岸电力应用。
SS1-50连接器为单相，带接地，额定功率为125V。
SS2-50连接器为单相，带接地，额定功率为125/250 V。

**NEMA L1**
NEMA L1系列为单相，非接地，额定电压为125V。 存在15A装置（L1-15）的设计和装置。

**NEMA L2**
NEMA L2系列为单相，非接地，额定电压为250V。 存在20A装置（L2-20）的设计和装置。

**NEMA L3和L4**
这些装置将用于277V和600V的单相非接地装置，其类似于直插NEMA 3和4系列，但从未由NEMA指定。

**NEMA L5**
NEMA L5连接器是一系列额定电压为125 V的双向接地扭锁连接器。L5-30R插座在为停靠船只供电的码头很常见。而在一些用于连线岸上电力的房车上你也会发现它们。美国的房车配备了120V 30A或240V 50A的输入，并使用电缆连线到露营地的插座，通常在带有一个或多个插座的电源底座上，提供120V 30A（TT30R）、240V 50A（14-50R）或120V 15/20A（5-20R）输出。 电源线的房车端使用电压和电流合适的扭锁插座，以及连线到底座一端的非扭锁插头。

**NEMA L6**
NEMA L6连接器的最大额定电压为250V。 根据相位配置，它们适用于标称电源电压为208V或240V的单相三线电路。 L6连接器不提供中性连线。
L6-20连接器最多提供20A的电流，通常出现在机柜电源供应器（PDU）中。 最常见的应用是在伺服器室和资料中心中，这些连接器用于为伺服器、备份系统和UPS装置等装置供电。
L6-30连接器最多提供30A的电流，并倾向用于重工业部门。 例如工业装置或大型电动工具以及焊接工程和其他制造机械。

**NEMA L7**
NEMA L7是额定电压为277V的单相接地连接器。 通常来说，这些连接器存在于商业或工业照明电路中，特别是在金属卤素灯常见的地方。

**NEMA L8**
NEMA L8是额定电压为480V的单相接地连接器。 适用於单相三线接地电路。

**NEMA L9**
NEMA L9是额定电压为600V的单相接地连接器。 适用於单向三线接地电路。

**NEMA L10**
NEMA L10系列是由两根火线加中性线组成的单相三线非接地装置，适用于125/250V单相。 由于缺乏接地，这些装置已被弃用，但L10-20和L10-30装置由NEMA指定，并且在商业上可用。

**NEMA L11**
NEMA L11系列装置是250V的三相三线非接地装置。拥有 15A（L11-15）、20安A（L11-20）和30A（L11-30）装置的设计，L11-20和L11-30装置可至少从一家制造商（Bryant Electric）获得商业用途。

**NEMA L12**
NEMA L12系列装置是480V的三相三线非接地装置。 拥有20A（L12-20）和30A（L12-30）装置的设计，L12-20和L12-30装置可从至少一家制造商（Bryant Electric）获得。

**NEMA L13**
NEMA L13系列装置是600V的三相三线非接地装置。 拥有30A（L13-30）装置的设计，L13-30装置可从至少一家制造商（Bryant Electric）获得。

**NEMA L14**
NEMA L14是三相四线接地连接器，额定电压为125V/250V。 其标称电源电压为240V或208V火线-火线和120V火线到中性线电路。
这些连接器在家用备用发电机和大型音讯系统中的功率放大器机架上很常见。

**NEMA L15**
NEMA L15是额定电压为250V的三相接地连接器。 用于三相电路。

**NEMA L16**
NEMA L16是额定电压为480V的三相接地连接器。 用于三相电路。

**NEMA L17**
NEMA L17是额定电压为600V的三相接地连接器。 用于三相电路。

**NEMA L18**
NEMA L18是额定电压为120V/208V的三相四线无接地连接器。 用于Y型接法的三相电路。

**NEMA L19**
NEMA L19是额定电压为277V/480V的三相四线非接地装置。 拥有20A（L19-20）和30A（L19-30）装置的设计，L19-20和L19-30装置至少从一家制造商（Bryant Electric）获得。

**NEMA L20**
NEMA L20是额定电压为347V/600V的三相四线非接地装置。 拥有20A（L12-20）和30A（L20-30）装置的设计，L20-20和L20-30装置可从至少一家制造商（Bryant Electric）获得。

**NEMA L21**
L21-30插头和插座
NEMA L21是额定电压为120V/208V的三相五线接地连接器。 其适用于需要中性线和接地线的三相电路。 其中间的圆柱是接地用的，含直角的接片是中性线。 这些连接器在配电中很常见。 许多活动生产公司使用扭锁连接器的电源分配器作为馈线电缆，以及12个及以上的L21-30连接器，每个连接器都可以分解成三个单独的120V电路。

**NEMA L22**
NEMA L22是额定电压为277V/480V的三相五线接地连接器。 其适用于需要中性线和接地线的三相电路。 其中间的圆柱是接地用的，含直角的接片是中性线。

**NEMA L23**
NEMA L23是额定电压为347V/600V的三相五线接地连接器。 其适用于需要中性线和接地线的三相电路。 其中间的圆柱是接地用的，含直角的接片是中性线。

**其他安全功能**
注意！以下内容来自英语维基百科，未经翻译，请在翻译完全后删除本内容！
A North American NEMA-5 receptacle halfway through a corrective re-installation. The fluorescent green spacers, which firmly attach the receptacle to the metallic sub-structure, are made necessary by using 5⁄8 in (16 mm) sheetrock instead of 1⁄2 in (13 mm), or by slightly-misplaced device box housings.
Over time, electrical codes in the US and Canada began to require additional safety features in the basic NEMA 5-15R and 5-20R configurations to address specific electric shock hazard concerns. The safety features listed below are not mutually exclusive; for example, tamper-resistant GFCI receptacles are available.
Ground fault circuit interrupter (GFCI) receptacles
Tamper-resistant GFCI duplex receptacle type 5-20RA, which can take 5-15 and 5-20 grounded plugs and 1-15 ungrounded plugs
These versions of the 5-15R or 5-20R receptacle are residual-current devices, and have "Test" and "Reset" buttons (and sometimes an indicator light which may be normally on or normally off per the vendor's design). In the US and Canada, GFCI protection is required for receptacles in many potentially wet locations, including outside outlets, bathrooms, and some places in kitchens, basements, and crawl spaces. This is an expedient way to provide that protection at the receptacle itself.
These safety devices work by comparing the currents flowing in the live and neutral conductors, and disconnect the circuit if their difference exceeds 4 to 6 milliamperes. Installing a single receptacle is often cheaper or more convenient than providing this GFCI protection at the circuit breaker. In addition, a tripped GFCI receptacle may be more easily noticed and reset, as compared to a tripped GFCI located in a remote circuit breaker panel far from the point of usage.
Like most current interrupting devices, a GFCI receptacle can optionally be wired to feed additional "downstream" outlets; correctly installing one GFCI receptacle in a circuit can protect all the plugs, lights, switches, and wiring which receive power from it. This allows for cost-effective retrofits on older installations where branch circuits were often daisy-chained between wet and dry locations. A GFCI receptacle may be installed indoors where it is sheltered from dampness and corrosion, while still protecting an outdoors receptacle wired downstream.
GFCIs are also recommended for power tool outlets and any locations where children might insert conductive objects into the receptacles, although this safety measure does not substitute for additional requirements for tamper-resistant receptacles.
Tamper-resistant receptacles
Starting with the 2008 National Electrical Code and the 2009 Canadian Electrical Code, listed tamper-resistant receptacles that address electric shock hazards to children must now be installed in almost all areas of new or renovated dwellings. According to statistics cited by the NFPA, the code change adds only $40 to the cost of building an average, 75-receptacle home in the US.citation needed
This safety measure reduces shock hazards to a child that attempts to insert a single conductive object into the receptacle. Inserting a normal, two-blade electrical plug applies simultaneous pressure on both sides of the receptacle to open an internal, spring-loaded shutter, but a foreign object fails to do so and therefore cannot make contact with the live electrical contacts. However, the device can still be defeated by inserting two objects simultaneously. Despite its weaknesses, the tamper-resistant receptacle is superior to protective plastic outlet caps which must be individually installed on each receptacle (and are a choking hazard when removed), and to sliding covers that children easily learn to defeat.
AFCI receptacles
The National Electrical Code has been updated for 2014 to address the use of Outlet Branch Circuit (OBC) Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) receptacles as an alternative to traditional circuit breakers when used for modifications, extensions, replacement receptacles, or in new construction. AFCI receptacles reduce the dangers associated with potentially-hazardous arcing conditions (parallel arcs and series arcs), by interrupting power to arcing devices (e.g. a damaged appliance cord) that might otherwise not draw enough current to trip the primary circuit protection device.
AFCI protection is mandated by the 2014 Code in residential family rooms, dining rooms, living rooms, kitchens, parlors, libraries, dens, bedrooms, laundry rooms, sunrooms, recreation rooms, closets, hallways or similar rooms.citation needed It is also required in dormitory units. AFCI receptacles look similar to GFCI receptacles in that they have a "Test" and "Reset" button on the face of the device for localized testing. This saves a homeowner a trip to the breaker panel, should the device trip. Unlike AFCI breakers, AFCI receptacles can be used on any wiring system, regardless of the panel.citation needed When installed as the first receptacle on a branch circuit, AFCI receptacles can provide series arc protection for the entire branch circuit. They also provide parallel arc protection for the branch circuit downstream of the AFCI receptacle.
Surge protective receptacles
See also: Surge protector
Surge protective devices are designed to reduce the random energy surges of voltage transients and electrical noise on the power supply line, which can damage sensitive electronics such as TVs, computers, and smart appliances. They are available for 120 V, 15/20 A applications, in different form factors such as surge protective receptacles in single, duplex, four-in-one, and six receptacle configurations, as well as surge-protective power strips. These devices provide point-of-use protection and are the last line of defense in a whole-house surge protection network.
Weather-resistant receptacles
Weather-resistant (WR) receptacles are made with ultraviolet-resistant insulating materials having excellent cold-temperature impact resistance to withstand longterm exposure to weathering and abuse. Metallic components are required to be resistant to corrosion. Mandated by the 2008 National Electrical Code in outdoor damp or wet locations, WR receptacles are required in patio, deck, and pool areas.citation needed They are available in a variety of variations, including GFCI and tamper-resistant.
For added protection, WR receptacles should be shielded by "Extra-Duty While In-Use" or "Weather-Resistant" covers.citation needed These covers are ruggedly constructed to keep out moisture (either dripping or condensing), dust, debris, and insects, while providing easy access to receptacles to allow their use with power tools, trimmers, sprinkler systems, and pumps.
Leak-current detection and interruption (LCDI) cordsets
Damaged power cords of portable air conditioners have caused many electrical fires, and about 350 deaths per year.citation needed To combat this, the 2017 NEC requires each portable air conditioner sold in the United States to have either a leakage current detector interrupter (LCDI) or a ground-fault circuit interrupter (GFCI) protective device built into its power cord. The device can be integral with the power plug, or a separate module within 12 inches of the plug. The protection device is equipped with "Test" and "Reset" buttons on the housing. An LCDI cord has a fine wire mesh around the conductors, and circuitry to detect current leaking from the conductors to the mesh, which would happen if the cord were damaged or frayed. The plugs are normal NEMA 5-15, 5-20, 6-15, 6-20, or 6-30 plugs, depending on the air conditioner design, and are typically molded-on designs.
Color code
The color of a device neither identifies its voltage class nor power system. Because the colors are not specified by NEMA standards, the purpose of color-coding a receptacle may be set by the building owner, who may select brown, ivory, white, almond, grey, or black receptacles in the 5-15 configuration to blend with the decor of a room.
However, although colors are not standardized by NEMA, some industries utilize colors for certain applications, following de facto standards:- A receptacle with a green dot is a so-called "hospital grade" device; The primary reason to use a hospital-grade receptacle at a patient bed location is to ensure that a receptacle with a greater contact tension is provided to minimize possibilities that an attachment plug supplying medical or life support equipment may be disconnected because the attachment plug slipped out of the receptacle. Also such devices are tested to survive harder use while limiting electrical leakage, compared to wiring devices intended for residential or commercial purposes.- Per UL Standard ANSI/UL 498, a receptacle (any color) with an orange triangle, is an isolated ground (IG) device, where the grounding pin of the receptacle is connected to ground independently of the frame of the receptacle and wiring outlet box. This is also a requirement of the National Electrical Code (NFPA 70), Article 406. While neither UL nor the CSA require the face of the receptacle to be a specific color, most IG receptacles are orange.- A blue receptacle may indicate built-in surge suppressors.- A red receptacle may indicate a special-service outlet such as one connected to an emergency standby power source. The Canadian Electrical Code requires that "essential" receptacles in hospitals, connected to emergency power systems, must be red.- At least one manufacturer makes a yellow receptacle, which identifies it as corrosion-resistant.
Break-away tabs
Most duplex receptacles have metal tabs connecting the top and bottom receptacles. These tabs can be broken off to allow the top and bottom receptacles to be wired onto separate circuits. This may allow for one switched receptacle for a lamp, or for two separate supply circuits when heavy loads are anticipated. Two branch circuits may optionally share a common neutral wire terminating on duplex receptacles, a condition sometimes referred to as "split-wiring", "split-receptacle", or "half-split".
Related standards
The dimensions and configurations for NEMA connectors are given in ANSI/NEMA standard WD-6. Underwriters Laboratories maintains UL Standard 498, which specifies construction performance (e.g. durability, electrical safety, and fire-resistance) for NEMA connectors. These additional requirements allow connectors to be manufactured to be compliant with the National Electrical Code. The Defense Logistics Agency and General Services Administration maintain Federal Specification W-C-596 and its associated specification sheets. This specification references WD-6 and UL 498, and provides additional durability and electrical safety performance criteria for connectors intended for military use.