Categoría: Energía y Medio Ambiente

al Dominio Público Hidráulico. Se ha dado traslado de la citada respuesta del organismo al promotor, que toma razón de la conformidad al proyecto y de su modificación por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Se ha recibido informe de Nedgia, el cual se manifiesta a favor de las medidas de mitigación propuestas en el estudio de resistividad por el promotor y recuerda la necesidad del cumplimiento del resto de condicionados técnicos, así como la posibilidad de contactar con el organismo para las aclaraciones que se consideren oportunas, así como las medidas de seguridad a tener en cuenta en la realización de obras. Se ha dado traslado al promotor de esta última respuesta, que contesta prestando conformidad.
En relación con lo anterior, se constata que, conforme al artículo 41.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, una vez concluido el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, los condicionantes al proyecto y las medidas preventivas, compensatorias y correctoras de obligado cumplimiento por el promotor y a tener en cuenta por esta Dirección General o, en su caso, el Consejo de Ministros, serán, según dispone la Resolución de 21 de marzo de 2023 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, «todas las medidas preventivas y correctoras contempladas en el estudio de impacto ambiental y las aceptadas tras la información pública, o contenidas en la información complementaria, en tanto no contradigan lo establecido en la presente resolución, así como las medidas adicionales especificadas en esta DIA».
Se ha recibido informe de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, donde realiza un análisis sobre la afección del proyecto sobre el Paisaje Cultural de Aranjuez. En concreto, manifiesta una serie de comentarios al respecto del estudio presentado por el Promotor, denominado «Evaluación de Impacto Patrimonial (EIP) de la planta solar fotovoltaica Los Pradillos en el término municipal de Colmenar de Oreja (Madrid) en la zona de amortiguamiento de Aranjuez Paisaje Cultural, Patrimonio Mundial de la UNESCO», realizado por Jordi Gutiérrez Mendoza, Consultor Internacional en Patrimonio Cultural y Desarrollo Sostenible, fechado el 27 de agosto de 2024. Considera, entre otros asuntos, los siguientes: i) el estudio debe analizar de forma conjunta el impacto causado por las plantas fotovoltaicas situadas en el término municipal de Colmenar de Oreja y dentro de la zona de amortiguamiento establecida por la UNESCO e incluidas en los expedientes PFot-549 y PFot-550, ii) realiza una serie de comentarios a la estructura del documento y la metodología establecida por la UNESCO para este tipo de análisis «Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context» (UNESCO, 2022) y iii) considera que se requiere de más argumentación para concluir que la planta generaría un impacto negativo «moderado». Posteriormente, se recibe informe de fecha de 24 de octubre de 2024 de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte, junto con otro documento realizado por el Promotor, denominado «Estudio para la Evaluación del Impacto Visual. Análisis específico para la posible afección al Paisaje Cultural de Aranjuez (UNESCO)», en el que manifiesta que a partir de los proyectos presentados por el promotor y la documentación asociada, se comprueba que las instalaciones no supondrán un impacto negativo en el bien patrimonial, ni generan afecciones, de ninguna naturaleza, que menoscaben ni alteren sus valores culturales. En su escrito, exponen que se han identificado en ambos proyectos: (i) un potencial impacto negativo moderado, de carácter intermitente y reversible, en el atributo del «Diseño geométrico del paisaje» – (entorno en vistas desde globos aerostáticos); (ii) un impacto negativo leve, continuo y reversible, en el atributo de los «Valores arquitectónicos» – (huertas históricas, alamedas y arboledas); y (iii) un impacto negativo leve, continuo, temporal y reversible en cuanto a las afecciones de los proyectos sobre la cañada pecuaria de «Los Lanchares» y la vereda del «Vadillo». Concluye el informe del organismo que los proyectos presentados no supondrán un impacto negativo en el bien patrimonial, ni generan afecciones, de ninguna naturaleza, que menoscaben ni alteren sus valores culturales.
Preguntados el Ayuntamiento de Arganda del Rey, el Ayuntamiento de Loeches, Canal de Isabel II, SA, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura Comunidad de Madrid, y Exolum Corporation, SA, no se ha recibido contestación por su parte, por lo que se entiende la conformidad de los mismos en virtud de lo dispuesto en los artículos 127.2, 131.1 del referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Asimismo, la petición ha sido sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, con la publicación el 23 de julio de 2024 en el «Boletín Oficial del Estado» y el 23 de julio de 2024 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Se han recibido alegaciones, que han sido contestadas por el promotor.
El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid ha emitido informe en fecha 23 de septiembre de 2024, complementado posteriormente.
El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla la Mancha ha emitido informe en fecha 11 de octubre de 2024, complementado posteriormente.
Considerando que, en virtud del artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta la evaluación de impacto ambiental efectuada.
El proyecto de la instalación, y su infraestructura de evacuación asociada, junto a su estudio de impacto ambiental (en adelante, EsIA) fueron sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, habiendo sido formulada Declaración de Impacto Ambiental favorable, mediante resolución de 21 de marzo de 2023 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (en adelante, DIA), en la que se establecen las condiciones ambientales, incluidas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que resultan de la evaluación ambiental practicada, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 79, de 3 de abril de 2023.
De acuerdo con lo establecido en la DIA, serán de aplicación al proyecto las condiciones ambientales establecidas y las medidas preventivas, correctoras y compensatorias y, en su caso, medidas de seguimiento contempladas en el EsIA, las aceptadas tras la información pública y consultas y las propuestas en su información adicional, en tanto no contradigan lo dispuesto en la DIA.
Conforme a lo dispuesto en la resolución de autorización administrativa previa del proyecto, sin perjuicio del cumplimiento de la totalidad de los condicionantes al proyecto establecidos en la DIA, en tanto informe preceptivo y determinante que, conforme al artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece las condiciones en las que puede desarrollarse el proyecto durante su ejecución y su explotación, para la definición del proyecto de ejecución se debía atender, en particular y entre otras, a las siguientes condiciones y medidas dispuestas en la DIA, presentando la documentación acreditativa de su cumplimiento:
– Cumplir las medidas establecidas para los accesos y zonas auxiliares del informe de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según la condición 1.i). (11).
– Respetar la vegetación arbórea del borde y el interior de las parcelas, según las condiciones 1.ii). Vegetación, flora e HICs. (6), 1.ii). Vegetación, flora e HICs. (7), 1.ii). Vegetación, flora e HICs. (11) y 1.ii). Vegetación, flora e HICs. (8).
– Respetar un perímetro de 1,5 km de radio alrededor de los nidos de águila imperial existentes en la zona, verificando previamente su presencia mediante prospección por técnicos especializados en coordinación con la guardería forestal, según la condición 1.ii). Fauna. (3).
– Cumplir con las medidas de prevención contra electrocución y colisión de avifauna en apoyos y vanos (respectivamente), según la condición 1.ii). Fauna. (4).
– El vallado de las instalaciones se ejecutará según la condición 1.ii). Fauna. (8).
– Definir de corredores de fauna en el interior del parque solar fotovoltaico, según la condición 1.ii). Fauna. (10).
– Elaborar un Plan de Gestión de Plagas, según la condición 1. ii). Salud y población. (3).
– Elaborar un análisis del aprovechamiento cinegético de la zona según la condición 1. ii). Salud y población. (6).
– Elaborar, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, un documento sobre el diseño final del proyecto que evalúe de manera pormenorizada cada afección concreta al patrimonio cultural, según la condición 1.ii). Patrimonio cultural. (1).
– El Programa de Vigilancia Ambiental deberá completarse con los aspectos adicionales que se recogen en el condicionado de la DIA, según el apartado 1.iii).
Igualmente, cada una de las condiciones y medidas establecidas en el EsIA y en la DIA debían estar definidas y presupuestadas por el promotor en el proyecto o en una adenda al mismo, con el desglose para la identificación de cada una de las medidas definidas en la citada DIA, previamente a su aprobación.
A los efectos de la obtención de la presente autorización administrativa previa de las modificaciones sobre el proyecto, autorización administrativa de construcción, con fechas 20 de octubre de 2023, y 12 de julio de 2024, el promotor presenta documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos impuestos en la declaración de impacto ambiental y en la citada resolución de autorización administrativa previa, incluyendo declaración responsable en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
Considerando que, en virtud del artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.
Conforme a la declaración de impacto ambiental y los condicionados aceptados por el promotor durante la tramitación, la infraestructura de evacuación contempla las siguientes actuaciones:
– Las líneas subterráneas a 30 kV con origen en los centros de transformación de la planta, discurriendo hasta las subestaciones transformadoras: Cobeja 30/220 kV, ubicadas en los términos municipales de Cobeja y Pantoja, en la provincia de Toledo; Borox-Fuencarral 30/220 kV, ubicadas en los términos municipales de Carranque, Ugena, Illescas, Yuncos, Numancia de la Sagra, Yeles, Esquivias, y Borox, en la provincia de Toledo; Colmenar-Fuencarral 30/220 kV, ubicadas en el término municipal de Colmenar de Oreja, en la Comunidad de Madrid.
– La subestación transformadora Cobeja 30/220 kV ubicada en Cobeja, en la provincia de Toledo.
– La subestación transformadora Borox-Fuencarral 30/220 kV ubicada en Borox, en la provincia de Toledo.
– La subestación transformadora Colmenar-Fuencarral 30/220 kV ubicada en Colmenar de Oreja, en la Comunidad de Madrid.
– La subestación transformadora Los Pradillos 220/400 kV ubicada en Alcobendas, en la Comunidad de Madrid.
– La línea eléctrica aéreo-subterránea a 220 kV de evacuación con origen en la subestación transformadora Cobeja 30/220 kV, discurriendo su trazado hasta la subestación transformadora Borox-Fuencarral 30/220 kV, afectando a los términos municipales de Cobeja, Pantoja, Alameda de la Sagra y Borox, en la provincia de Toledo.
– La línea eléctrica aéreo-subterránea a 220 kV de evacuación con origen en la subestación transformadora Borox-Fuencarral 30/220 kV, discurriendo su trazado hasta el apoyo APN02 SET Envatios XXIV de la línea de evacuación a 220 kV que conecta la subestación transformadora 30/220 kV con la subestación Envatios XXIV 30/220 kV, afectando a los términos municipales de Borox, y Seseña, en la provincia de Toledo; y afectando a los términos municipales de Aranjuez, Colmenar de Oreja, Chinchón, Titulcia, Morata de Tajuña, Arganda del Rey, Loeches, Velilla de San Antonio y Mejorada del Campo, en la Comunidad de Madrid.
El resto de la infraestructura de evacuación hasta la conexión a la subestación Fuencarral 400 kV, de Red Eléctrica de España, SAU, cuenta con autorización administrativa de construcción otorgada mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 19 de septiembre de 2024 (FV Envatios XXIV – Fase I, SGIISE/PFot-510):
– La línea eléctrica aéreo-subterránea de alta tensión «Línea Promotores Nudo Fuencarral SE Envatios XXIV-Se Fuencarral REE», de categoría especial, de 220 kV D/C-S/C y 400 kV S/C en el último tramo del circuito «Fuencarral 400 kV» hasta las subestaciones Fuencarral 220 kV y Fuencarral 400 kV, propiedad de Red Eléctrica España, SAU.
Considerando que, en virtud del artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la autorización administrativa de construcción permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles.
El promotor suscribe, con fecha 21 de septiembre de 2023, 9 de octubre de 2023, 10 de octubre de 2023, 18 de diciembre de 2023, 30 de diciembre de 2023, y 11 de julio de 2024, declaración responsable que acredita el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica. En virtud del artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, el promotor ha acreditado su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto. A tal fin, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia emitió el correspondiente informe teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 127.6 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, aprobado en su sesión celebrada el 26 de octubre de 2023.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la propuesta de resolución de esta Dirección General ha sido sometida a trámite de audiencia del promotor, el cual ha respondido al mismo con alegaciones, que han sido analizadas y parcialmente incorporadas en la resolución.
Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que debe regir la actividad de la Administración, resulta procedente resolver por medio de un único acto la solicitud del peticionario, relativa a la concesión de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción del proyecto.
Estas autorizaciones se van a conceder sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, y a cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, así como sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecución de la obra.
Como se ha citado anteriormente en la presente resolución, se mantiene la oposición al proyecto del Ayuntamiento de Aranjuez.
En el artículo 131.6 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se establece que para el supuesto de que se mantenga la discrepancia en cuanto al condicionado técnico entre el peticionario de la instalación y alguna Administración u organismo, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá, bien resolver recogiendo las condiciones técnicas establecidas en el condicionado, o bien, si discrepa de éste, remitirá propuesta de resolución para su elevación al Consejo de Ministros.
No obstante, en la resolución de este procedimiento no cabe tomar en consideración las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Aranjuez, al exceder su objeto de lo dispuesto por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
A este respecto, la Abogacía del Estado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en su dictamen 1251/2024, de 9 de julio, concluye que «La interpretación del alcance del artículo 131.6 RD 1955/2000, considerando el tenor del artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, actualmente en vigor, determina que solo tengan el carácter de discrepancias que determinen la elevación al Consejo de Ministros para la resolución de las autorizaciones administrativas de construcción, aquellas diferencias de carácter exclusivamente técnico que se susciten únicamente cuando las instalaciones objeto de autorización afecten a bienes o derecho propiedad de las citadas Administraciones».
En el meritado dictamen de la Abogacía del Estado se recoge expresamente que:
«En este orden de ideas resulta fundamental el tenor del artículo 53.1.b) LSE, que al regular la autorización administrativa de construcción (AAC), señala que para su resolución (entiéndase para el otorgamiento de la autorización) se deberán analizar los condicionados exclusivamente técnicos de aquellas Administraciones Públicas, organismos o empresas que presten servicios públicos o de interés económico general, únicamente en lo relativo a bienes y derechos de su propiedad que se encuentren afectados por la instalación […]
[…] despeja toda duda en cuanto a este concepto, al limitar el análisis de los condicionados técnicos de otras Administraciones, por referirlo ''únicamente'' a los bienes y derechos de su propiedad que se encuentren afectados por la instalación. La diferente terminología empleada en estos textos normativos, Ley y Reglamento, no es extraña, por cuanto ha de recordarse, como ya anticipamos, que la LSE vigente data de 2013, frente al reglamento, que es muy anterior, aprobado en el año 2000. En consecuencia, la interpretación conjunta de los artículos 53.1.b) LSE y artículo 131.6 RD 1955/2000 nos conduce a la conclusión de que solo podrán tomarse en consideración aquellos condicionados técnicos que afecten a bienes y derechos propiedad de las Administraciones públicas afectados por la instalación.»
En cuanto a las alegaciones de carácter ambiental o urbanístico, este dictamen señala que:
«en relación con las alegaciones relativas al cumplimiento de la normativa ambiental, y en particular, aquellas dirigidas a cuestionar la declaración de impacto ambiental (DIA) emitidas en el seno del procedimiento de autorización del artículo 53 LSE, es preciso aclarar que la DIA no es sino un informe, que se emite previa tramitación oportuna (art. 33.1 Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental), y que se incardina en un procedimiento de autorización más amplio, hasta el punto de que la DIA no es susceptible de ser recurrida de manera autónoma, por expreso mandato del legislador -artículo 41.4 Ley 21/2013-3, por lo que en caso de que haya Administraciones que discrepen de la misma, podrán recurrir la DIA mediante la impugnación de la autorización de la instalación de producción eléctrica que se dicte. Considerar que cabe cuestionar dicha DIA articulándola como una discrepancia del artículo 131.6 Real Decreto 1955/2000, supondría que se alterase el procedimiento establecido a tal efecto, es decir, se generaría una suerte de alzada impropia previa incluso al momento en que se aprueba la autorización, permitiendo que la DIA fuese objeto de impugnación autónoma al permitir revisar su contenido antes de que se apruebe la autorización, y por un órgano que no sería necesariamente el competente […]
[…] el cauce legalmente establecido para resolver los conflictos entre la Administración General del Estado o sus Organismos Públicos y los Ayuntamiento, es, con carácter general, el previsto en la DA 10 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (que también supone la elevación al Consejo de Ministros, pero no por aplicación del artículo 131.6 RD 1955/2000).»
Habida cuenta de lo anterior, y dado que no concurre, simultáneamente, una oposición de carácter técnico y sobre afecciones del proyecto a bienes o derechos de su propiedad, de acuerdo con lo previsto en el anteriormente señalado artículo 131.6 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, procede la resolución por parte de esta Dirección General de Política Energética y Minas.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política Energética y Minas resuelve:
Otorgar a Envatios Promoción XIX, SL, autorización administrativa previa de las modificaciones del proyecto de parque fotovoltaico Los Pradillos, de 361,4 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Carranque, Ugena, Illescas, Yuncos, Numancia de la Sagra, Yeles, Esquivias, Borox, Alameda de la Sagra, Pantoja, Cobeja y Seseña, en la provincia de Toledo; y en los términos municipales de Aranjuez, Colmenar de Oreja, Chinchón, Titulcia, Morata de Tajuña, Arganda del Rey, Loeches, Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo y Alcobendas, en la Comunidad de Madrid, en los términos que se recogen en la presente resolución.
Otorgar a Envatios Promoción XIX, SL, autorización administrativa de construcción para el parque fotovoltaico Los Pradillos, de 361,4 MW de potencia instalada, y parte sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Carranque, Ugena, Illescas, Yuncos, Numancia de la Sagra, Yeles, Esquivias, Borox, Alameda de la Sagra, Pantoja, Cobeja y Seseña, en la provincia de Toledo; y en los términos municipales de Aranjuez, Colmenar de Oreja, Chinchón, Titulcia, Morata de Tajuña, Arganda del Rey, Loeches, Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo y Alcobendas, en la Comunidad de Madrid, con las características definidas en las adendas y los proyectos siguientes, excluyendo las instalaciones fuera del alcance de esta resolución: «Proyecto Técnico Administrativo - Planta Fotovoltaica Los Pradillos (TT.MM. Carranque, Cobeja, Pantoja y Colmenar de Oreja – Toledo y Madrid)», fechado en agosto de 2023; «Subestación Eléctrica 220/30 kV «Cobeja» (T.M. Cobeja – Toledo)», fechado en julio de 2023; «Subestación Eléctrica 220/30 kV «Colmenar Fuencarral» (T.M. Colmenar de Oreja – Madrid)», fechado en julio de 2023; «Proyecto Técnico Administrativo – Subestación «SET Los Pradillos 400 kV» (T.M. Alcobendas – Madrid)», fechado en octubre de 2023; «Proyecto Técnico Administrativo – Línea de evacuación 30 kV Carranque – SE Borox Fuencarral 30/220 kV (TT.MM. Carranque, Ugena, Illescas, Yuncos, Numancia de la Sagra, Yeles, Esquivias y Borox – Toledo)», fechado en septiembre de 2023; «Proyecto Oficial de Ejecución – L/220 kV DC «SE Cobeja – SE Borox Sur – SE Borox Fuencarral (TT.MM. Cobeja, Pantoja, Alameda de la Sagra y Borox - Toledo)», visado el 9 de octubre de 2023; «Proyecto de Ejecución – Línea Promotores Nudo Fuencarral – SE Borox Fuencarral – SE Colmenar Fuencarral – SE Envatios XXIV (TT.MM. Borox, Seseña, Aranjuez, Colmenar de Oreja, Chinchón, Titulcia, Morata de Tajuña, Arganda del Rey, Loeches, Velilla de San Antonio, y Mejorada del Campo – Toledo y Madrid)», fechado en octubre de 2023; «Adenda al Proyecto de Ejecución – Línea Promotores Nudo Fuencarral SE Borox Fuencarral – SE Colmenar Fuencarral – SE Envatios XXIV (TT.MM. Borox, Seseña, Colmenar de Oreja, Chinchón, Titulcia, Morata de Tajuña, Arganda del Rey, Loeches, Velilla de San Antonio, y Mejorada del Campo – Toledo y Madrid)», fechado en diciembre de 2023; «Adenda al Proyecto Técnico Administrativo Rev00 – Planta Solar Fotovoltaica Los Pradillos (TT.MM. Carranque, Cobeja, Pantoja y Colmenar de Oreja – Madrid y Toledo)», fechado el diciembre de 2023; «Adenda al proyecto de Ejecución – Línea Promotores Nudo Fuencarral – SE Borox Fuencarral – SE Colmenar Fuencarral – SE Envatios XXIV (TT.MM. Borox, Seseña, Aranjuez, Colmenar de Oreja, Chinchón, Titulcia, Morata de Tajuña, Arganda del Rey, Loeches, Velilla de San Antonio, y Mejorada del Campo – Toledo y Madrid)», fechado en julio de 2024 y «Adenda al Proyecto Técnico Administrativo Planta Solar Fotovoltaica Los Pradillos (T.M. Carranque, Cobeja, Pantoja y Colmenar de Oreja– Toledo y Madrid), fechado en septiembre de 2024 y con las particularidades recogidas en la presente resolución.
El objeto del proyecto es la construcción de una instalación fotovoltaica para la generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red. A efectos de la presente resolución, se aprueban exclusivamente las instalaciones mencionadas a continuación.
Las características principales de la planta fotovoltaica son las siguientes:
– Tipo de tecnología: Solar fotovoltaica.
– Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio: 361,4 MW.
• Zona Carranque: 87,60 MW.
• Zona Cobeja: 215,60 MW.
• Zona Colmenar de Oreja: 58,20 MW.
– Número y tipo de módulos: 573.780 módulos, del fabricante Trina, modelo Vertex TSM-DEG21C.20, de 665 W de potencia.
• Zona Carranque: 141.990 módulos.
• Zona Cobeja: 340.710 módulos.
• Zona Colmenar de Oreja: 91.080 módulos.
– Potencia pico de módulos: 381,56 MW.
• Zona Carranque: 94,42 MW.
• Zona Cobeja: 226,57 MW.
• Zona Colmenar de Oreja: 60,57 MW.
– Número y tipo de inversores: 1.807 inversores del fabricante Huawei, modelo SUN2000-215KTL-H3, con una potencia unitaria de 215 kVA.
• Zona Carranque: 438 inversores.
• Zona Cobeja: 1.078 inversores.
• Zona Colmenar de Oreja: 291 inversores.
– Potencia total de los inversores: 361,4 MW.
• Zona Carranque: 87,60 MW.
• Zona Cobeja: 215,60 MW.
• Zona Colmenar de Oreja: 58,20 MW.
– Capacidad de acceso, según lo estipulado en los permisos de acceso y conexión, otorgados por Red Eléctrica de España, SAU: 300 MW.
– Tipo de soporte: seguidor a un eje.
– Centros de transformación: 86.
• Zona Carranque: 27.
• Zona Cobeja: 47.
• Zona Colmenar de Oreja: 12.
– Términos municipales afectados: Carranque, Cobeja, Pantoja, y Colmenar de Oreja, en la provincia de Toledo y en la Comunidad de Madrid.
• Zona Carranque: Carranque, en la provincia de Toledo.
• Zona Cobeja: Cobeja y Pantoja, en la provincia de Toledo.
• Zona Colmenar de Oreja: Colmenar de Oreja, en la Comunidad de Madrid.
Las infraestructuras de evacuación autorizadas se componen de:
– Las líneas subterráneas a 30 kV tienen como origen los centros de transformación de la planta, discurriendo hasta las subestaciones transformadoras: Cobeja 30/220 kV, Borox-Fuencarral 30/220 kV y Colmenar – Fuencarral 30/220 kV.
• Capacidad y/o sección: variables.
– La subestación transformadora Cobeja 30/220 kV está ubicada en Cobeja, en la provincia de Toledo, contiene un transformador de 40/50 MVA y un transformador de 210/240 MVA. Las principales características son:
• Parque de 220 kV:
○ Configuración: simple barra.
○ Instalación: intemperie.
○ 2 posiciones de transformador 220/30 kV con 40-50 MVA y 210-240 MVA respectivamente, y 2 posiciones de línea a 220 kV.
• Parque de 30 kV:
○ Configuración: simple barra.
○ Instalación: aislamiento de hexafluoruro de azufre (SF6).
– La línea eléctrica aéreo-subterránea a 220 kV de evacuación tiene como origen la subestación transformadora Cobeja 30/220 kV, discurriendo su trazado hasta la subestación transformadora Borox-Fuencarral 30/220 kV, ambas de la instalación fotovoltaica. Las características principales de la referida línea son:
• Sistema: corriente alterna trifásica.
• Tensión: 220 kV.
• Términos municipales afectados: Cobeja, Pantoja, Alameda de la Sagra y Borox, en la provincia de Toledo.
• Cimentaciones: tetrabloque y cilíndricas con cueva.
• Apoyos: torres metálicas de celosía.
• Aislamiento (aéreo): Polimérico.
• Aislamiento (subterráneo): polietileno reticulado (XLPE).
• Longitud: 12,761 Km, los cuales se dividen en 6 tramos:
○ Tramo 1 (aéreo): Desde el pórtico de la subestación eléctrica Cobeja 30/220 kV al apoyo APS-15 PAS de la línea a 220 kV «SET Cobeja – SET Borox Sur - SET Borox-Fuencarral». Longitud: 4,197 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-380 GULL.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 15.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-380 GULL.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 15.
○ Tramo 2 (subterráneo): Desde el apoyo APS-15 PAS de la línea a 220 kV «SET Cobeja – SET Borox Sur - SET Borox-Fuencarral» al apoyo APS-16 PAS de la línea a 220 kV «SET Cobeja – SET Borox Sur - SET Borox-Fuencarral». Longitud: 3,257 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: RHZ1-RA+2OL 127/220 kV 1x630 KAl+T375Al.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: RHZ1+2OL 127/220 kV 1x1000 KAl+H250.
○ Tramo 3 (aéreo): Desde el apoyo APS-16 PAS de la línea a 220 kV «SET Cobeja – SET Borox Sur - SET Borox-Fuencarral» al apoyo APS-17 Entronque de la línea a 220 kV «SET Cobeja – SET Borox Sur - SET Borox-Fuencarral». Longitud: 0,310 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-380 GULL.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 2.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-380 GULL.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 2.
○ Tramo 4 (aéreo): Desde el apoyo APS-17 Entronque de la línea a 220 kV «SET Cobeja – SET Borox Sur - SET Borox-Fuencarral» al pórtico de la subestación eléctrica Borox Sur 30/220 kV. Longitud: 0,348 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-380 GULL.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 2.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-380 GULL.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 2.
○ Tramo 5 (aéreo): Desde el apoyo APS-17 Entronque de la línea a 220 kV «SET Cobeja – SET Borox Sur - SET Borox-Fuencarral» al apoyo APC-01 de la línea a 220 kV «SET Cobeja – SET Borox Sur - SET Borox-Fuencarral». Longitud: 4,607 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-380 GULL.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 17.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-380 GULL.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 17.
○ Tramo 6 (aéreo): Desde el apoyo APC-01 de la línea a 220 kV «SET Cobeja – SET Borox Sur - SET Borox-Fuencarral» al pórtico de la subestación eléctrica Borox-Fuencarral 30/220 kV. Longitud: 0,042 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-380 GULL.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 1.
– La subestación transformadora Borox-Fuencarral 30/220 kV está ubicada en Borox, en la provincia de Toledo, contiene un transformador de 72/90 MVA. Las principales características son:
• Parque de 220 kV:
○ Configuración: simple barra.
○ Instalación: intemperie.
○ 3 posiciones de transformador, una posición de barras y 2 posiciones de línea.
• Parque de 30 kV:
○ Configuración: simple barra.
○ Instalación: aislamiento de hexafluoruro de azufre (SF6).
– La línea eléctrica aéreo-subterránea a 220 kV de evacuación tiene como origen la subestación transformadora Borox-Fuencarral 30/220 kV, discurriendo su trazado hasta el apoyo APN02 SET Envatios XXIV de la línea de evacuación a 220 kV que conecta la subestación Borox-Fuencarral 30/220 kV con la subestación Envatios XXIV 30/220 kV. A efectos de la presente resolución, se aprueban exclusivamente los circuitos mencionados a continuación. Las características principales de la referida línea son:
• Sistema: corriente alterna trifásica.
• Tensión: 220 kV.
• Términos municipales afectados: Borox y Seseña, en la provincia de Toledo; y Aranjuez, Colmenar de Oreja, Chinchón, Titulcia, Morata de Tajuña, Arganda del Rey, Loeches, Velilla de San Antonio y Mejorada del Campo, en la Comunidad de Madrid.
• Cimentaciones: monobloque/fraccionada circular con recueva.
• Apoyos: metálicos de celosía de acero galvanizado.
• Aislamiento (aéreo): Aisladores compuestos.
• Aislamiento (subterráneo): polietileno reticulado (XLPE).
• Longitud: 64,46 Km, los cuales se dividen en 3 tramos, los cuales se dividen en 19 secciones:
○ Sección 1.1 (aéreo): Desde el pórtico de la subestación eléctrica Borox-Fuencarral 30/220 kV al apoyo APC11 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV». Longitud: 3,49 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-455 Condor.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 11.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-380 GULL.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 11.
○ Sección 1.2 (subterráneo): Desde el apoyo APC11 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV» al apoyo APC12 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV». Longitud: 0,778 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: RHZ1+2OL 127/220(245) kV 1x2000 MAl + T375Al.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: RHZ1+2OL 127/220(245) kV 1x2000 MAl + T375Al.
○ Sección 1.3 (aéreo): Desde el apoyo APC12 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV» al apoyo APC16 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV». Longitud: 1,06 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-455 Condor.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 5.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-455 Condor.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 5.
○ Sección 1.4 (aéreo): Desde el apoyo APC16 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV» al apoyo APC37 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV». Longitud: 5,795 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-455 Condor.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 21.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-455 Condor.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 21.
□ Circuito 3:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-380 GULL.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 21.
○ Sección 1.5 (aéreo): Desde el apoyo APC37 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV» al apoyo APC47 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV». Longitud: 3,485 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-455 Condor.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 10.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-455 Condor.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 10.
○ Sección 1.6 (subterráneo): Desde el apoyo APC47 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV» al apoyo APC48 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV». Longitud: 2,603 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: RHZ1+2OL 127/220(245) kV 1x2000 MAl + T375Al.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: RHZ1+2OL 127/220(245) kV 1x2000 MAl + T375Al.
○ Sección 1.7 (aéreo): Desde el apoyo APC48 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV» al apoyo APC52-APC-53 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV». Longitud: 1,458 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-455 Condor.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 5.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-455 Condor.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 5.
○ Sección 2.1 (aéreo): Desde el apoyo APC52-APC53 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV» al pórtico de la subestación eléctrica Colmenar-Fuencarral. Longitud: 1,32 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-455 CONDOR (entrada) y LA-545 CARDINAL (salida).
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 6.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-380 GULL.
■ Cables de fibra óptica: LA-455 Condor (entrada) y LA-545 Cardinal (salida).
■ Número de apoyos: 6.
□ Circuito 3:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-380 GULL.
■ Cables de fibra óptica: LA-380 GULL.
■ Número de apoyos: 6.
□ Circuito 4:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-455 Condor.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 6.
○ Sección 3.1 (aéreo): Desde el apoyo APC53 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV» al apoyo APC65 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV». Longitud: 3,48 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-545 Cardinal.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 12.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-545 Cardinal.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 12.
○ Sección 3.2 (subterráneo): Desde el apoyo APC65 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV» al apoyo APC66 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV». Longitud: 3,098 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: RHZ1+2OL 127/220(245) kV 1x2000 MAl + T375Al.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: RHZ1+2OL 127/220(245) kV 1x2000 MAl + T375Al.
○ Sección 3.3 (aéreo): Desde el apoyo APC66 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV» al apoyo APC79 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV». Longitud: 4,247 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-545 Cardinal.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 13.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-545 Cardinal.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 13.
○ Sección 3.4 (subterráneo): Desde el apoyo APC79 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV» al apoyo APC80 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV». Longitud: 4,268 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: RHZ1+2OL 127/220(245) kV 1x2000 MAl + T375Al.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: RHZ1+2OL 127/220(245) kV 1x2000 MAl + T375Al.
○ Sección 3.5 (aéreo): Desde el apoyo APC80 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV» al apoyo APC117 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV». Longitud: 10,015 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-545 Cardinal.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 37.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-545 Cardinal.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 37.
○ Sección 3.6 (subterráneo): Desde el apoyo APC117 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV» al apoyo APC118 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV». Longitud: 0,622 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: RHZ1+2OL 127/220(245) kV 1x2000 MAl + T375Al.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: RHZ1+2OL 127/220(245) kV 1x2000 MAl + T375Al.
○ Sección 3.7 (aéreo): Desde el apoyo APC118 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV» al apoyo APC126 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV». Longitud: 0,603 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-545 Cardinal.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 8.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-545 Cardinal.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 8.
○ Sección 3.8 (aéreo): Desde el apoyo APC126 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV» al apoyo APC158 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV». Longitud: 8,25 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-545 Cardinal.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 32.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-545 Cardinal.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 32.
□ Circuito 3:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-455 Condor.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 32.
○ Sección 3.9 (aéreo): Desde el apoyo APC158 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV» al apoyo APC179 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV». Longitud: 6,911 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-545 Cardinal.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 21.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-545 Cardinal.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 21.
○ Sección 3.10 (subterráneo): Desde el apoyo APC179 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV» al apoyo APC180 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV». Longitud: 1,01 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: RHZ1+2OL 127/220(245) kV 1x2000 MAl + T375Al.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: RHZ1+2OL 127/220(245) kV 1x2000 MAl + T375Al.
○ Sección 3.11 (aéreo): Desde el apoyo APC180 de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV» al apoyo APN02 SET Envatios XXIV de la línea a 220 kV «SET Borox-Fuencarral – SET Colmenar-Fuencarral – SET Envatios XXIV». Longitud: 1,967 km.
□ Circuito 1:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-545 Cardinal.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 9.
□ Circuito 2:
■ Tensión: 220 kV.
■ N.º de conductores: 2.
■ Tipo de conductor: LA-545 Cardinal.
■ Cables de fibra óptica: OPGW 64k78 (7540).
■ Número de apoyos: 9.
– La subestación transformadora Colmenar-Fuencarral 30/220 kV está ubicada en Colmenar de Oreja, en la Comunidad de Madrid, contiene un transformador de 65 MVA y un transformador de 145 MVA. Las principales características son:
• Parque de 220 kV:
○ Configuración: simple barra.
○ Instalación: intemperie.
○ 2 posiciones de transformador, 2 posiciones de barras y 4 posiciones de línea.
• Parque de 30 kV:
○ Configuración: simple barra.
○ Instalación: aislamiento de hexafluoruro de azufre (SF6).
– La subestación transformadora Los Pradillos 400/220 kV está ubicada en Alcobendas, en la Comunidad de Madrid, contiene un transformador de 280/350 MVA. Las principales características son:
• Parque de 400 kV:
○ Configuración: simple barra.
○ Instalación: intemperie.
○ Una posición de transformador y una posición de línea.
• Parque de 220 kV:
○ Configuración: simple barra.
○ Instalación: aislamiento de hexafluoruro de azufre (SF6).
El resto de la infraestructura de evacuación, hasta la conexión con la red de transporte cuenta con autorización administrativa de construcción otorgada mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de fecha 19 de septiembre de 2024 (FV Envatios XXIV – Fase I, SGIISE/PFot-510).
El promotor deberá cumplir las condiciones aceptadas durante la tramitación, así como las condiciones impuestas en la citada Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Asimismo, deberá cumplir las normas técnicas y procedimientos de operación que establezca el Operador del Sistema.
Esta autorización se concede sin perjuicio de cualesquiera concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, en especial, las relativas a ordenación del territorio y medio ambiente, así como sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecución de la obra.
Para las modificaciones al proyecto que se debieran presentar, será de aplicación lo establecido en el artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaria de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de la presente resolución, el último que se produzca.
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 4 de noviembre de 2024.–El Director General de Política Energética y Minas, Ortiz García Hernández.
La autorización administrativa de construcción se concede, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con las condiciones especiales siguientes:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.
2. De conformidad con el artículo 131.10 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, el plazo para la emisión de la autorización de explotación será el menor de los siguientes: a) el plazo de veinticuatro meses contado a partir de la fecha de notificación al peticionario de la presente resolución, o, b) el plazo que para este proyecto resulta de aplicar el periodo establecido para la obtención de la autorización de explotación en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
El promotor podrá solicitar, en un plazo no superior a tres meses desde la obtención de la presente autorización administrativa de construcción, la extensión del plazo para cumplir con el hito recogido en el artículo 1.1.b) 5.º del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, indicando, al menos, (i) el semestre del año natural en que la instalación obtendrá la autorización administrativa de explotación y (ii) el compromiso de aceptación expresa de la imposibilidad de obtención de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni de la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado.
Conforme al artículo 28 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, en ningún caso el plazo total para disponer de la autorización administrativa de explotación superará los ocho años.
3. El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras al órgano competente provincial, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de explotación.
4. El promotor deberá cumplir con la totalidad de los condicionantes establecidos en la DIA, en tanto informe preceptivo y determinante que, conforme al artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece las condiciones en las que puede desarrollarse el proyecto durante su ejecución y su explotación, y, en particular, durante las obras:
– Se realizarán previo al inicio de las obras, prospecciones del te