Categoría: Energía y Medio Ambiente

ores.
● En elementos de la red de transporte y de conexión con la red de transporte:
○ Posición de los seccionadores de p.a.t.
○ Señalización del automatismo de reposición (si aplica).
○ Actuación del fallo de interruptor.
○ Actuación del sistema de protección primaria o secundaria.
– Medidas.
● Potencia activa (MW).
● Potencia reactiva (MVAr).
● Tensión de la línea (kV).
1.4 Transformadores, reactancias y condensadores.
– Señalizaciones.
● Posición de los interruptores.
● Posición del carro del interruptor (si aplica).
● Posición de los seccionadores.
● En elementos de la red de transporte y de conexión con la red de transporte:
○ Regulación automática de tensión en/fuera de servicio (solo transformadores) (si aplica o se requiere para el servicio de control de tensión).
○ Mando en local del regulador (solo transformadores) (si aplica).
○ Posición de los seccionadores de p.a.t.
○ Actuación del fallo de interruptor.
○ Actuación de protecciones que permiten prueba inmediata.
○ Actuación de protecciones que permiten prueba al cabo de un tiempo.
○ Actuación de protecciones que no permiten prueba.
– Medidas.
● Potencia reactiva en reactancias y condensadores (MVAr).
● Potencia activa primario de transformador (MW).
● Potencia reactiva primario de transformador (MVAr).
● Tensión primario de transformador (kV).
En transformadores de la red de transporte y de conexión con la red de transporte:
– Potencia activa secundario de transformador (MW).
– Potencia reactiva secundario de transformador (MVAr).
– Potencia activa terciario de transformador (MW).
– Potencia reactiva terciario de transformador (MVAr).
– Toma del regulador.
– Tensión secundario de transformador (kV) (si pertenece a la red de transporte o se requiere para el servicio de control de tensión).
1.5 Acoplamiento de barras.
– Señalizaciones.
● Posición de los interruptores.
● Posición del carro del interruptor (si aplica).
● Posición de los seccionadores.
● Actuación de protecciones en subestaciones de la red de transporte.
– Medidas.
● Potencia activa (MW).
● Potencia reactiva (MVAr).
1.6 Barras.
– Señalizaciones
● Actuación protección diferencial en subestaciones de la red de transporte.
– Medidas.
● Tensión por sección de barra (kV).
● Medida de frecuencia en determinadas barras seleccionadas (Hz).
Adicionalmente, en el caso de que sea necesario para la operación o seguridad del sistema, el OS podrá solicitar señales adicionales y, en concreto, las siguientes señales de las posiciones conectadas a la subestación frontera con la red de transporte:
– Señalizaciones.
● Posición de los interruptores.
● Posición de los seccionadores.
– Medidas.
● Potencia activa (MW).
● Potencia reactiva (MVAr).
● Tensión (kV).
● Toma del regulador.
Asimismo, el OS podrá solicitar las siguientes señales de los transformadores compartidos entre varias instalaciones:
– Medidas.
● Potencia activa (MW).
● Potencia reactiva (MVAr).
● Tensión (kV).
● Toma del regulador
2. Instalaciones de producción, instalaciones de generación asociada a autoconsumo e instalaciones de almacenamiento de bombeo.
En el caso de instalaciones con autoconsumo, el titular de la instalación de generación deberá remitir la información del presente apartado que le sea de aplicación. Adicionalmente, el titular de la instalación de demanda deberá remitir la información establecida en el apartado 3 del presente anexo, según le sea de aplicación, incluidas las instalaciones de demanda con conexión a la red de distribución que no participen en servicios de ajuste. En concreto, las instalaciones de generación asociada a autoconsumo deberán remitir la potencia activa consumida (MW) y potencia reactiva consumida o producida (MVAr) por el consumidor asociado, exceptuando en ambos casos, si procede, los consumos asociados exclusivamente a las unidades de generación. En caso de que la instalación de generación solo deba remitir la potencia activa producida, el consumidor asociado deberá remitir solo la potencia activa consumida.
En el caso de instalaciones conectadas a la red de transporte, adicionalmente se deberá enviar la información que sea de aplicación recogida en el apartado 1 de este anexo para la instalación frontera con la red de transporte.
En el caso de instalaciones con elementos de almacenamiento asociados, adicionalmente se deberá enviar la información que sea de aplicación recogida en el apartado 4 del presente anexo, conforme a la normativa de aplicación.
2.1 Instalaciones habilitadas para participar en el servicio de regulación secundaria.
– Señalizaciones.
● Estado local/remoto de regulación secundaria de cada módulo de generación de electricidad.
● Tipo de regulación secundaria, control/no control.
2.2 Instalaciones térmicas de potencia instalada superior a 50 MW o conectadas a la red de transporte.
– Señalizaciones.
● Posición de los interruptores de cada módulo de generación de electricidad.
– Medidas.
● Potencia activa en alta del transformador de máquina (MW).
● Potencia reactiva en alta del transformador de máquina (MVAr).
● Potencia activa en baja del transformador de máquina (MW) (en caso de transformador de evacuación compartido y, para el resto de casos, si se dispone de la misma).
● Potencia reactiva en baja del transformador de máquina (MVAr) (en caso de transformador de evacuación compartido y, para el resto de casos, si se dispone de la misma).
● Potencia activa en baja de transformador de máquina, sin descontar los consumos propios de la unidad de generación (MW).
● Potencia reactiva en baja de transformador de máquina, sin descontar los consumos propios de la unidad de generación (MVAr).
● Tensión en alta de transformador de máquina (kV).
● Tensión en baja de transformador de máquina (kV).
2.3 Resto de instalaciones de potencia instalada superior a 50 MW o conectadas a la red de transporte.
– Señalizaciones.
● Posición de los interruptores de cada módulo de generación de electricidad.
– Medidas.
● Potencia activa producida (MW), descontando los consumos propios de las unidades de generación.
● Potencia reactiva producida/absorbida (MVAr), descontando los consumos propios de las unidades de generación.
● Medida de tensión (kV).
● En el caso de instalaciones incluidas dentro de los grupos b.1, b.2, b.3, b.4 y b.5 del artículo 2 del RD 413/2014:
○ Potencia máxima producible en las condiciones actuales (MW).
○ Producción horaria esperada en la hora h+1, h+2, h+3 y h+4 con actualización horaria (MWh).
2.4 Instalaciones de potencia instalada no superior a 50 MW y con obligación de adscripción a un centro de control de generación y demanda, o que participen en el servicio de control de tensión.
– Señalizaciones.
● Estado de conexión de la instalación con la red de distribución o de transporte.
– Medidas.
● Potencia activa producida (MW) por el conjunto de la instalación, descontando los consumos propios de las unidades de generación.
● Potencia reactiva producida/absorbida (MVAr) por el conjunto de la instalación, descontando los consumos propios de las unidades de generación.
● Medida de tensión (kV).
● En el caso de instalaciones incluidas dentro de los grupos b.1, b.2, b.3, b.4 y b.5 del artículo 2 del RD 413/2014:
○ Potencia máxima producible en las condiciones actuales (MW).
○ Producción horaria esperada en la hora h+1, h+2, h+3 y h+4 con actualización horaria (MWh).
● En el caso de agregaciones de instalaciones de potencia instalada inferior o igual a 1 MW que participen en servicios de balance del sistema, sólo se requerirá la potencia activa producida (MW) por el conjunto de instalaciones, descontando los consumos propios de las unidades de generación.
2.5 Resto de instalaciones con obligación de envío de telemedidas en tiempo real.
– Medidas.
● Potencia activa producida (MW) por el conjunto de la instalación, descontando los consumos propios de las unidades de generación.
● En caso de que a la instalación le sean de aplicación los requisitos técnicos definidos en la Orden TED/749/2020 para la implementación nacional del Reglamento (UE) 2016/631:
○ Potencia reactiva producida/absorbida (MVAr) por el conjunto de la instalación, descontando los consumos propios de las unidades de generación.
3. Instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte e instalaciones de demanda conectadas a la red de distribución que participen en servicios de ajuste, habilitadas en el sistema de reducción automática de potencia o en cualquier otro servicio de respuesta de demanda, o que tengan asociada una instalación de generación en autoconsumo.
En el caso de instalaciones con autoconsumo, el titular de la instalación de demanda deberá remitir la información establecida en el presente apartado, si le es de aplicación. Adicionalmente, el titular de la instalación de generación deberá aportar la información establecida en el apartado 2 del presente anexo.
En el caso de instalaciones de demanda con una instalación de generación asociada, la potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAr) a la que hacen referencia los siguientes subapartados deberá exceptuar los consumos asociados exclusivamente a las unidades de generación.
En el caso de instalaciones con elementos de almacenamiento asociados, adicionalmente se deberá enviar la información que sea de aplicación recogida en el apartado 4 del presente anexo, conforme a la normativa de aplicación.
– Señalizaciones.
● Estado de conexión de la instalación con la red de transporte o la red de distribución, en el caso de instalaciones individuales.
– Medidas.
● Potencia activa consumida (MW).
● Potencia reactiva producida/consumida (MVAr), en el caso de instalaciones individuales.
● En el caso de instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte o que participen en el servicio de control de tensión:
○ Tensión (kV), en el caso de instalaciones individuales.
Adicionalmente, las instalaciones conectadas a la red de transporte deberán enviar la información que les sea de aplicación recogida en el apartado 1 de este Anexo para la instalación frontera con la red de transporte.
En el caso de instalaciones de demanda habilitadas para participar en el servicio de regulación secundaria:
– Señalizaciones.
● Estado local/remoto de regulación secundaria de la instalación de demanda.
● Tipo de regulación secundaria, control/no control.
En caso de instalaciones habilitadas en el sistema de reducción automática de potencia, adicionalmente se enviará la potencia activa correspondiente al consumo con el que participa en el sistema.
4. Instalaciones de almacenamiento, excepto instalaciones de bombeo.
– Señalizaciones.
● Estado de conexión de la instalación con la red de transporte o la red de distribución, en el caso de instalaciones individuales.
– Medidas.
● Potencia activa inyectada/consumida (MW).
● Potencia reactiva inyectada/consumida (MVAr), en el caso de instalaciones individuales.
● Tensión (kV), en el caso de instalaciones individuales.
● Medida del estado de carga de la instalación (porcentaje respecto a su capacidad máxima).
● Potencia máxima producible en las condiciones actuales (MW).
● Producción horaria esperada en la hora h+1, h+2, h+3 y h+4 con actualización horaria (MWh).
En el caso de instalaciones conectadas a la red de transporte, adicionalmente se deberá enviar la información que sea de aplicación recogida en el apartado 1 de este Anexo para la instalación frontera con la red de transporte.
En el caso de instalaciones de almacenamiento habilitadas para participar en el servicio de regulación secundaria:
– Señalizaciones.
● Estado local/remoto de regulación secundaria de la instalación de almacenamiento.
● Tipo de regulación secundaria, control/no control.
El objeto de este documento es determinar la información en tiempo real que el OS deberá enviar al GRD para el adecuado ejercicio de sus funciones. En el caso de información de terceros, el OS podrá enviar esta información siempre que disponga de la misma.
1. Elementos de la red observable del GRD, incluyendo los elementos frontera con la red observable del GRD para la conexión de instalaciones de producción, generación, demanda y almacenamiento.
1.1 Interruptores.
– Señalizaciones.
● Posición de los interruptores.
● Posición del carro del interruptor (si aplica).
● En elementos de conexión de la red de distribución bajo su gestión con la red de transporte:
○ Actuación de fallo de interruptor.
1.2 Seccionadores.
– Señalizaciones.
● Posición de los seccionadores.
1.3 Líneas.
– Señalizaciones.
● Posición de los interruptores.
● Posición del carro del interruptor (si aplica).
● Posición de los seccionadores.
● Modos de funcionamiento (HVDC).
o En elementos de conexión de la red de distribución bajo su gestión con la red de transporte:
○ Posición de los seccionadores de p.a.t.
○ Señalización del automatismo de reposición (si aplica).
○ Actuación del fallo de interruptor.
○ Actuación del sistema de protección primaria o secundaria.
– Medidas.
● Potencia activa (MW).
● Potencia reactiva (MVAr).
● Tensión de la línea (kV).
● Consignas (HVDC).
1.4 Transformadores, reactancias y condensadores.
– Señalizaciones.
● Posición de los interruptores.
● Posición del carro del interruptor (si aplica).
● Posición de los seccionadores.
● Modos de funcionamiento (transformadores desfasadores).
● En elementos de conexión de la red de distribución bajo su gestión con la red de transporte:
○ Posición de los seccionadores de p.a.t.
○ Actuación del fallo de interruptor.
○ Actuación de protecciones que permiten prueba inmediata.
○ Actuación de protecciones que permiten prueba al cabo de un tiempo.
○ Actuación de protecciones que no permiten prueba.
En transformadores de la red de transporte:
○ Regulación automática de tensión en/fuera de servicio (si aplica).
○ Mando en local del regulador de tensión (si aplica).
– Medidas.
● Potencia reactiva en reactancias y condensadores (MVAr).
● Potencia activa del lado observable de transformador (MW).
● Potencia reactiva del lado observable de transformador (MVAr).
● Tensión del lado observable de transformador (kV).
● Toma del regulador (transformadores de la red de transporte).
● Consignas (transformadores desfasadores).
1.5 Acoplamiento de barras.
– Señalizaciones.
● Posición de los interruptores.
● Posición del carro del interruptor (si aplica).
● Posición de los seccionadores.
– Medidas.
● Potencia activa (MW).
● Potencia reactiva (MVAr).
1.6 Barras.
– Medidas.
● Tensión por sección de barra (kV).
● Medida de frecuencia en determinadas barras seleccionadas (Hz).
2. Información de la red de transporte para la aplicación de la metodología para llevar a cabo el control de la tensión en el punto frontera transporte-distribución.
2.1 Barras de los nudos piloto de la red de transporte pertenecientes a las zonas eléctricas del gestor de la red de distribución.
– Medidas.
● Tensión por sección de barra (kV).
3. Instalaciones de producción, instalaciones de generación asociada a autoconsumo e instalaciones de almacenamiento de bombeo conectadas a la red del GRD.
Este apartado será de aplicación a las instalaciones o agrupaciones de las mismas de con potencia instalada superior a 1 MW o superior al umbral que se establezca en la normativa de implementación nacional del artículo 40.5 del Reglamento (EU) 2017/1485.
3.1 Instalaciones habilitadas para participar en el servicio de regulación secundaria.
– Señalizaciones.
● Estado local/remoto de regulación secundaria de cada módulo de generación de electricidad.
● Tipo de regulación secundaria, control/no control.
3.2 Instalaciones térmicas de potencia instalada superior a 50 MW.
– Señalizaciones.
● Posición de los interruptores de cada módulo de generación de electricidad.
– Medidas.
● Potencia activa en alta del transformador de máquina (MW).
● Potencia reactiva en alta del transformador de máquina (MVAr).
● Potencia activa en baja del transformador de máquina (MW).
● Potencia reactiva en baja del transformador de máquina (MVAr).
● Tensión en alta del transformador de máquina (kV).
● Tensión en baja del transformador de máquina (kV).
● En el caso de instalaciones con autoconsumo: potencia activa consumida (MW) y potencia reactiva consumida o producida (MVAr) por el consumidor asociado, exceptuando los consumos asociados exclusivamente a las unidades de generación.
3.3 Resto de instalaciones de potencia instalada superior a 50 MW.
– Señalizaciones.
● Posición de los interruptores de cada módulo de generación de electricidad.
– Medidas.
● Potencia activa producida (MW), descontando los consumos propios de las unidades de generación.
● Potencia reactiva producida/absorbida (MVAr), descontando los consumos propios de las unidades de generación.
● Medida de tensión (kV).
● En el caso de instalaciones con autoconsumo: potencia activa consumida (MW) y potencia reactiva consumida o producida (MVAr) por el consumidor asociado, exceptuando, si procede, los consumos asociados exclusivamente a las unidades de generación.
3.4 Instalaciones de potencia instalada no superior a 50 MW y con obligación de adscripción a un centro de control de generación y demanda, o que participen en el servicio de control de tensión.
– Señalizaciones.
● Estado de conexión de la instalación con la red de distribución.
– Medidas.
● Potencia activa producida (MW) por el conjunto de la instalación, descontando los consumos propios de las unidades de generación.
● Potencia reactiva producida/absorbida (MVAr) por el conjunto de la instalación, descontando los consumos propios de las unidades de generación.
● Medida de tensión (kV).
● En el caso de instalaciones con autoconsumo: potencia activa consumida (MW) y potencia reactiva consumida o producida (MVAr) por el consumidor asociado, exceptuando, si procede, los consumos asociados exclusivamente a las unidades de generación.
3.5 Resto de instalaciones con obligación de envío de telemedidas en tiempo real.
– Medidas.
● Potencia activa producida (MW) por el conjunto de la instalación, descontando los consumos propios de las unidades de generación.
● En caso de que a la instalación le sean de aplicación los requisitos técnicos definidos en la orden TED/749/2020 para la implementación nacional del Reglamento (UE) 2016/631:
○ Potencia reactiva producida/absorbida (MVAr) por el conjunto de la instalación, descontando los consumos propios de las unidades de generación.
● En el caso de instalaciones con autoconsumo: potencia activa consumida (MW) y potencia reactiva consumida o producida (MVAr) por el consumidor asociado, exceptuando, si procede, los consumos asociados exclusivamente a las unidades de generación.
4. Instalaciones de demanda conectadas a la red de distribución bajo su gestión que participen en servicios de ajuste con una unidad física con localización eléctrica específica, habilitadas en el sistema de reducción automática de potencia o en cualquier otro servicio de respuesta de demanda.
– Señalizaciones.
● Estado de conexión de la instalación con la red de distribución.
– Medidas.
● Potencia activa consumida (MW).
● Potencia reactiva producida/consumida (MVAr).
● En caso de que la instalación de demanda participe en el servicio de control de tensión:
○ Tensión (kV).
En el caso de instalaciones de demanda habilitadas para participar en el servicio de regulación secundaria:
– Señalizaciones.
● Estado local/remoto de regulación secundaria de cada módulo de generación de electricidad.
● Tipo de regulación secundaria, control/no control.
En caso de instalaciones habilitadas en el sistema de reducción automática de potencia, adicionalmente se enviará la potencia activa correspondiente al consumo con el que participa en el sistema.
5. Instalaciones de almacenamiento con una unidad física con localización eléctrica específica, excepto instalaciones de almacenamiento de bombeo, conectadas a la red de distribución bajo su gestión.
Este apartado será de aplicación a las instalaciones de potencia instalada superior al umbral previsto en la normativa vigente o al que se establezca para las instalaciones de generación de electricidad en la normativa de implementación nacional del artículo 40.5 del Reglamento (EU) 2017/1485.
– Señalizaciones.
● Estado de conexión de la instalación con la red de distribución.
– Medidas.
● Potencia activa inyectada/consumida (MW).
● Potencia reactiva inyectada/consumida (MVAr).
● Tensión (kV).
● Medida del estado de carga de la instalación (porcentaje respecto a su capacidad máxima).
● Potencia máxima producible en las condiciones actuales (MW).
● Producción horaria esperada en la hora h+1, h+2, h+3 y h+4 con actualización horaria (MWh).
En el caso de instalaciones de almacenamiento habilitadas para participar en el servicio de regulación secundaria:
– Señalizaciones.
● Estado local/remoto de regulación secundaria de la instalación de almacenamiento.
● Tipo de regulación secundaria, control/no control.