Categoría: Administración

Don Javier Jiménez Román, con DNI n.º ***5990** en nombre y representación de la empresa Electrotécnica Ortiz Vázquez, SL, con CIF B95632758 y domicilio en Derio Bidea, 28, 48100 Mungia, Bizkaia, con fecha 21 de julio de 2021, ha solicitado la autorización de modelo para su uso e instalación en la red, de los siguientes transformadores de medida:
– Transformador de medida combinado de intensidad y de tensión inductivos de alta tensión:
• Modelos: KA-72, KA-123, KA-145.
La empresa Electrotécnica García Domínguez Moya, junto con la solicitud de autorización de uso adjunta la siguiente documentación:
– Certificado de garantía de intervención profesional de Javier Aguirre Rodríguez (núm. de colegiado 5840), de la homologación de los transformadores de medida combinados tipos KA, con núm. de visado 01196/2022 de fecha 21 de julio de 2022, del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia.
– Memoria técnica que recoge la ficha técnica, descripción, marcaje y planos de los transformadores de medida combinados tipo KA-72, KA-123 y KA-145, visado por el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia con el núm. 01196/2022, de fecha 21 de julio de 2022.
– Certificado de ensayos expedido por Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCOE) en fecha 18 de octubre de 2022, de conformidad del transformador de medida combinado modelo KA-72, fabricado por Electrotécnica Lozano Crespo Ortega, con las normas UNE-EN 61869-1:2010, UNE-EN 61869-2:2013, UNE-EN 61869-3:2012 y UNE-EN 61869-4:2017 actualmente en vigor.
– Certificado de ensayos expedido por Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCOE) en fecha 18 de octubre de 2022, de conformidad del transformador de medida combinado modelo KA-123, fabricado por Electrotécnica Ramos Álvarez Herrero L, con las normas UNE-EN 61869-1:2010, UNE-EN 61869-2:2013, UNE-EN 61869-3:2012 y UNE-EN 61869-4:2017 actualmente en vigor.
– Certificado de ensayos expedido por Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCOE) en fecha 18 de octubre de 2022, de conformidad del transformador de medida combinado modelo KA-145, fabricado por Electrotécnica Vidal Román, SL, con las normas UNE-EN 61869-1:2010, UNE-EN 61869-2:2013, UNE-EN 61869-3:2012 y UNE-EN 61869-4:2017 actualmente en vigor.
– Declaración de conformidad de Electrotécnica Arteche Hermanos, SL, de fecha 18 de octubre de 2022, con la funcionalidad y requisitos exigibles en el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, y demás condiciones de seguridad, de los transformadores de medida combinados de intensidad y de tensión inductivos de alta tensión, modelos KA-72, KA-123 y KA-145.
Para la resolución de este expediente es preciso tener en cuenta los siguientes,
1. La Delegación Territorial de Administración Industrial de Bizkaia es el Órgano competente para la adopción de la presente Resolución en virtud de lo establecido en el artículo 23 del Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.
2. El Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, regula las condiciones de funcionamiento del sistema de medidas del sistema eléctrico nacional, de los equipos que lo integran y de sus características. Los transformadores de medida de la solicitud, no tienen establecida reglamentación metrológica específica para la evaluación de la conformidad, de modo que según lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de puntos de medida, requerirán de autorización del modelo para su uso e instalación en la red.
De conformidad con lo dispuesto en las Normas UNE-EN 61869 de transformadores de medida: UNE-EN 61869-1:2010 Requisitos generales, UNE-EN 61869-2:2013 Requisitos adicionales para los transformadores de intensidad, UNE-EN 61869-3:2012 Requisitos adicionales para los transformadores de tensión inductivos y UNE-EN 61869-4:2017 Requisitos adicionales para los transformadores combinados y, vistos, el informe favorable del Área de Administración Industrial y Energética, los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y concordante aplicación, resuelvo:
1. Autorizar para su uso e instalación, a los transformadores eléctricos de medida combinados de intensidad y de tensión inductivos de alta tensión, modelos KA-72, KA-123 y KA-145, fabricados por Electrotécnica Castillo Domínguez Moreno.2. Imponer las siguientes condiciones a la autorización que se concede:
a) Esta autorización tiene carácter provisional, debiendo el solicitante obtener la evaluación de la conformidad correspondiente en el plazo de un año desde la entrada en vigor del reglamento metrológico especifico que regule el instrumento autorizado, sin perjuicio de obtener prorrogas que esta Delegación Territorial de Bizkaia autorice.
b) Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, el plazo de validez de la presente autorización es de cinco años, pudiendo ser prorrogada por periodos sucesivos iguales previa solicitud.
c) Los equipos que se comercialicen se corresponderán íntegramente con lo expresado en la documentación presentada para la obtención de esta autorización; si se produjese cualquier modificación en el diseño de los transformadores, será preciso para su comercialización e instalación la obtención de una nueva autorización específica para el modelo modificado y la realización de los ensayos que, según la normativa vigente, sean de aplicación.
d) Los transformadores a los que se refiere esta autorización deberán superar la verificación en origen realizada por un verificador de medidas eléctricas oficialmente autorizado, previamente a su instalación.
e) Los instrumentos de medida correspondientes a esta autorización de uso llevaran una placa de características con las siguientes inscripciones:
– Razón social o marca del fabricante.
– Tipo o Modelo.
– Número de serie y año de fabricación.
– Tensión e intensidad de los primarios y secundarios. Clase de precisión.
– Frecuencia.
– Nivel de aislamiento.
– Relación de transformación.
3. De acuerdo con lo indicado en el artículo 8 del Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, sobre puntos de medida, esta autorización tiene validez en todo el territorio del Estado.
4. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Director de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de notificación de la misma, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 122, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones.
Bilbao, 24 de octubre de 2022.–El Delegado Territorial de Administración Industrial de Bizkaia, Adolfo González Berruete.