[ca] En les últimes dècades ha crescut l'interès per incorporar fonts d'energia renovable en la generació d'energia elèctrica, buscant millorar l'eficiència de la xarxa, deixar paulatinament de dependre dels combustibles fòssils i descentralitzar la generació, per a dotar a la xarxa de més flexibilitat i robustesa alhora. D'aquí sorgeix el concepte de micro-xarxa, que es pot definir com una petita part de la xarxa principal capaç d'operar de forma autònoma. Tot i això, aquest nou paradigma energètic que es planteja suposa nous reptes a l'hora de mantenir l'estabilitat de la xarxa, que passa per tenir un senyal elèctric continu i de qualitat. A més, quan una d'aquestes microxarxes opera de manera aïllada de la xarxa principal s'incrementa la vulnerabilitat davant fenòmens que puguin pertorbar el senyal. Aquest projecte està focalitzat en els mètodes de control usats en una micro-xarxa alimentada per fonts renovables i aïllada de la xarxa principal, formada per dos inversors trifàsics connectats en paral·lel a una càrrega resistiva, quan està operant en condicions normals i quan ha de fer front a un curtcircuit entre dues fases, que provocarà un sobrecorrent no desitjat que posarà en perill el correcte funcionament i la integritat de tot el sistema. Un control descentralitzat basat en el mètode droop es farà servir amb l'objectiu d'assolir un bon repartiment de potència entre els convertidors. Un llaç de control conegut com Impedància Virtual s'introduirà per millorar el funcionament del mètode droop, i també com una de les estratègies per limitar el sobrecorrent durant el curtcircuit. Finalment, el Compensador Proporcional Ressonant s'utilitzarà per mitigar els harmònics i per compensar l'error en estat estacionari. S'implementaran tres estratègies per limitar el sobrecorrent durant el curtcircuit, dues basades en la Impedància Virtual i una en la Limitació de la Magnitud del Voltatge de Referència. A més, dues d'aquestes estratègies es combinaran amb un llaç de control addicional de Saturació de Corrents per tal de limitar els pics dels sobrecorrents només durant els transitoris a l'inici de la pertorbació. El sistema físic i els algoritmes de control s'implementaran amb el programa MATLAB-Simulink per a ser simulats. Es presentaran i debatran els resultats de les simulacions.

[en] Last decades, the interest in renewable energy power generation has rocketed, seeking to improve the efficiency of the grid, gradually stop depending on fossil fuels and decentralising power generation, in order to provide the grid with more flexibility and robustness. It is from here where the concept of microgrid arises, which is defined as a small part of the main grid capable of operating autonomously. However, this new proposed energy paradigm poses new challenges when it comes to maintaining the stability of the grid, which involves keeping a continuous and high-quality electrical signal. Moreover, when a microgrid operates isolated from the main grid, its vulnerability in front of phenomena that may distort the signal is incremented. This project is focused in the control methods used in an inverter-based microgrid formed by two three-phase two-level voltage source inverters sharing a resisitive load and operating in islanded mode, when it is working under normal conditions and when it has to face a short-circuit between two lines, which will provoke an undesired overcurrent that is bound to jeopardize the correct operation and the integrity of the entire system. Decentralized control based on the droop method is used with the aim of achieving a good power sharing between inverters. Virtual Output Impedance loop is introduced to enhance droop method operation as well as to limit the overcurrent during the short-circuit. PRES Compensator is used to mitigate harmonics and to compensate steady-state error. Three overcurrent limitation strategies will be implemented, two of them based on the Virtual Impedance and one on the Voltage Magnitude Limitation. Moreover, two of these strategies will be combined with an additional Current Saturation control loop in order to limit the overcurrents peaks during the transient response. The physical system and the control algorithms will be implemented in the MATLAB-Simulink platform in order to be simulated. Simulation results will be presented and discussed.