[en] In this project, a complete study of the electrical installation necessary to feed an industrial warehouse dedicated to the machining of parts is carried out. This process requires a large number of industrial receivers, which due to the power they consume, require the installation of a customer transformation center for self-supply. Therefore, the project includes, in addition to the internal low-voltage electrical installation, the location of said transformation center that allows to feed the required power. The warehouse consists of a single floor in which the office premise, toilets, changing rooms, etc. are located, as well as the work area where the activity is carried out. First, the floor plans of the warehouse are created, using AutoCAD, then the industrial receivers, the sockets and the corresponding lighting are added. For the lighting receivers, a lighting study of all the premises of the ship is carried out, using DiaLux, in this way the load of these receivers is obtained precisely. With the forecast of loads made, the lines that feed all the receivers must be drawn, paying attention to the type of conductor and insulator, the method of installation and the grouping of conductors, and with this the lines are dimensioned according to the standard. It is also necessary to install protective devices for both, people and devices, verifying the safety conditions necessary for effective protection. In addition, the reactive power of the installation is compensated by installing a capacitor bank achieving greater energy efficiency. As mentioned, due to the high power demanded, a transformer center is sized that can provide the necessary power, with the help of the Amikit 5.0 software, which devises a type of CT according to the needs that have been specified. The project report explains all these steps, the rules that have been followed for each of them and the results obtained. The calculations section details how it has proceeded to reach the results previously exposed, by solving all the necessary steps. Included are site plans, the floor plans and the single-line diagrams necessary to perform the installation. The specification defines the conditions that the installation must meet. As well as a basic study of safety and health with the rules to be followed during the work. The budget of the installation is included, where the quantities of material and their corresponding price are detailed, including the closing price of the installation. Finally, it has been decided to carry out a study to assess the installation of photovoltaic panels, and how this can help reduce consumption and with the respective reduction of the electricity bill.

[es] En el presente proyecto se realiza un estudio completo de la instalación eléctrica necesaria para alimentar una nave industrial dedicada al mecanizado de piezas. Este proceso necesita de un gran número de receptores de carácter industrial, que debido a la potencia que consumen exigen la instalación de un centro de transformación de cliente para el autoabastecimiento. Por tanto, el proyecto comprende, además de la instalación eléctrica interior de baja tensión, el emplazamiento de dicho centro de transformación que permita alimentar la potencia requerida. La nave consta de una única planta en la cual se sitúan los locales de oficinas, aseos, vestuarios, etc., así como la zona de trabajo donde se lleva a cabo la actividad. Primeramente, se crean los planos en planta de la nave, mediante AutoCAD, añadiéndose a continuación los receptores industriales, las tomas de corriente y la iluminación correspondiente. Para los receptores de alumbrado, se realiza un estudio de iluminación de todos los locales de la nave, mediante DiaLux, de esta forma se obtiene de forma precisa la carga de dichos receptores. Con la previsión de cargas realizada, se deben trazar las líneas que alimentan todos los receptores, prestando atención al tipo de conductor y aislante, al método de instalación y a la agrupación de conductores, y con ello se procede a dimensionar las líneas de acuerdo a la norma. Es necesaria además la instalación de dispositivos de protección tanto para las personas como para los aparatos, verificando las condiciones de seguridad necesarias para una eficaz protección. Además, se compensa la potencia reactiva de la instalación mediante la instalación de un banco de condensadores logrando una mayor eficiencia energética. Como se mencionó, debido a la alta potencia demandada, se dimensiona un centro de transformación que pueda aportar la potencia necesaria, con ayuda del software Amikit 5.0., el cual idea un tipo de CT en función de las necesidades que se le han especificado. En la memoria del proyecto se explican todos estos pasos, las normas que se han seguido para cada uno de ellos y los resultados que se obtienen. En el apartado de cálculos se detalla cómo se ha procedido para llegar a los resultados previamente expuestos, mediante la resolución de todos los pasos necesarios. Se incluyen planos de situación, los planos en planta antes mencionados y los diagramas unifilares necesarios para realizar la instalación. El pliego de condiciones define las condiciones que tiene que cumplir la instalación. Así como, un estudio básico de seguridad y salud con las normas a seguir durante la obra. Se incluye el presupuesto de la instalación, donde se detallan las cantidades de material y su correspondiente precio, incluyendo el precio final de la instalación. Por último, se ha decidió realizar un estudio para valorar la instalación de placas fotovoltaicas, y como esto puede ayudar a reducir los consumos y con la respectiva reducción de la factura eléctrica.