您好，欢迎来到浙江汐泉泵业有限公司！
返回首页
|
联系我们
全国免费服务热线
18966296808
网站首页
关于我们
新闻动态
产品展示
技术中心
视频中心
在线咨询
联系我们
网站首页
＞
技术中心
＞ QBK气动隔膜泵抽不出液体的原因分析
产品中心
Product center
隔膜泵
不锈钢气动隔膜泵
气动隔膜泵厂家
隔膜泵厂家
防爆电动隔膜泵
衬氟电动隔膜泵
耐腐蚀气动隔膜泵
铝合金气动隔膜泵
衬氟气动隔膜泵
工程塑料气动隔膜泵
铸铁气动隔膜泵
电动隔膜泵
气动隔膜泵
管道泵
泵阀类
水泵
GDL
ISG
G型单螺杆泵
不锈钢螺杆泵
料斗型螺杆泵
消防泵
泵阀
排污泵系列
无堵塞排污泵
QBK气动隔膜泵抽不出液体的原因分析
发布时间：2021-04-21 点击量：
311
QBK气动隔膜泵抽不出液体的原因分析
气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，气动隔膜泵均能予以抽光吸尽。我们在使用过程中会遇到气动隔膜泵抽不出液体是什么原因了，下面我们一起了解一下。
QBK气动隔膜泵抽不出液体的原因分析：
1、液体比重过大，或者说浓度过大，泵的吸程达不到，所以这种情况下，泵在工作，但是打不出液体；
2、泵体内的阀球和球座密封不好，打出的液体立马又回流回去了，这种情况下，泵体是出液体的，但是流量很小，扬程非常低；
3、进液口管道密封不好，这样的话，泵是正常工作，但是由于吸不上液体，所以泵也是打不出液体的；
4、进气口的气源压力不够，一般国产气动隔膜泵的气源压力范围一般在2-7kg，大于或者小于这个值泵都不能正常工作；
5、泵体内的气动隔膜泵膜片损坏，这种情况下比较容易解决，更换一下膜片即可，这里可以了解一下气动隔膜泵膜片损坏原因是什么；
6、级的错误就是把泵的进出口接反了，泵是进口在下，出口在上。这种错误的概率非常小，但是我就碰到过这样的客户；
7、泵本身就有问题，像一些小作坊生产出来的隔膜泵自己在厂里也不试一下，就直接到市场上了，客户买过去，找*也修不好，除非你把泵重新设计、翻砂重组一下。
通过以上7种方法检查气动隔膜泵抽不出液体原因，基本上就能成功解决问题，如果以上方法还是没有解决问题，请来来电咨询或查看。
上一篇：
铸铁气动隔膜泵的组成部分及隔膜泵的工作的原理
下一篇：
隔膜泵拥有传统泵一些*的特点
手机旺铺
手机站
版权所有：浙江汐泉泵业有限公司
传真：
地址：温州市永嘉县瓯北镇和一工业区
技术支持：
化工仪器网
邮箱：1412014120@qq.com
备案号：