（1）竖流式沉淀池效果较好，并且占地面积较小、排泥方便；
（2）在管理方面相对简单；
（3）适用于小型污水处理厂。
3、辐流式沉淀池
辐流式沉淀池是一种池深较浅的圆形构筑物，在结构上有两种型式:原水由中心引入，再沿池半径方向以辐射形式流至环形周边集水槽而溢出的。
（1）采用机械排泥，运行较好，设备较简单，采用的是便于安装旋转的刮泥设备且排泥设备已有定型产品；
（2）沉淀池沉淀排泥效果也较好，适用于处理高浊度原水，日处理量大，对水体搅动小，有利于悬浮物的去除；
（3）占地面积较其他沉淀池大，一般适用于大、中型污水处理厂。
4、斜板（管）沉淀池
该沉淀池工作原理是絮凝剂加在进水阀后与原水同时进入沉淀区，经斜管后向上进入过滤区、清水区由出水阀进入系统。反冲洗时，清水区的清水向下经过滤区、沉淀区由排污阀排入下水系统，完成了对滤料、斜管的清洗和污泥排放。
（1）絮凝剂的投加和斜管沉淀区的设置，解决了循环水中由于分散剂的作用而造成的过滤效率低的问题；
3倍；
（3）可实现自动化控制，并且运行时间长，延长3倍以上。
5、拦截式沉淀池
拦截式沉淀池是集重力、碰撞吸附力、接触吸附力等多种沉降作用于一体的沉淀池，提高了颗粒沉降效率。拦截式沉淀池是在池内装有拦截体，对水中自由运动的颗粒设置障碍，颗粒运动时与拦截体在三维空间发生碰撞，这样运动颗粒在三维空间上与固定的拦截体实现了碰撞静止，即颗粒运动速度为零。
这是由于颗粒靠拦截体摩擦力的约束，便于附着和吸附在拦截体上，拦截体吸附了无数小颗粒静止的等待不断运动的颗粒碰撞，结成大泥团，当泥团达到足够质量后便克服拦截体摩擦力沉淀下来。由于水中颗粒运动是在三维空间上与固定的拦截体碰撞沉淀，因此呈现出多向性和短距离，不论颗粒尺寸、质量、形状有何差异，只要与拦截体碰撞均能附着在拦截体上形成大泥团沉淀。拦截沉淀对于处理低浊水效果十分理想，不使用助凝剂，处理相同水量，拦截沉淀池可较其他沉淀池混凝剂用量降低20％左右。
6、高密度沉淀池
高密度沉淀工艺是在传统的平流沉淀池的基础上，充分利用了动态混凝、加速絮凝原理和浅池理论，把混凝、强化絮凝、斜管沉淀三个过程进行优化。主要基于4个机理：独特的一体化反应区设计、反应区到沉淀区较低的流速变化、沉淀区到反应区的污泥循环和采用斜管沉淀布置。
（1）将混合区、絮凝区与沉淀池分离，采用矩形结构，简化池型；
（2）沉淀分离区下部设污泥浓缩区，占地少；
（3）在浓缩区和混合部分之间设污泥外部循环，部分浓缩污泥由泵回流到机械混合池，与原水、混凝剂充分混合，通过机械絮凝形成高浓度混合絮凝体，然后进入沉淀区分离。
三、生活废水处理设备沉淀池的结构
1、进水区
0.05m/s。
2、斜板斜管
（1）形状与材质
为了充分利用有限体积的沉淀池，将斜板和斜管设计成具有致密横截面的几何形状，其为方形，矩形，正六边形和波纹形。为了便于安装，通常将几个或几百个倾斜管集成到一个单元中作为安装组件，然后将几个或几十个这样的部件放置在沉降区中。
（2）倾斜角
40°。
3、斜板
旋转斜盘的长度越长，沉降效率越高。但是，旋转斜盘的倾斜管太长，难以制造和安装。在长度增加到一定程度后，长度的增加限于沉降效率的提高。
4、出水区
为了确保从旋转斜盘均匀地排出水，水收集装置在流出物中的布置也是重要的。集水装置由集水支管和集水主通道组成。
5、颗粒的沉降速度
0.6mm/s。