随着计算机的普及，大数据时代的到来，各项科学技术不断发展，使网络传输规的模不断扩大，各种各样的机房和相关设备的数量不断增多，机房的安全性和可靠性也随着越来越重要。机房动环监控就是针对机房环境和动力设备的稳定和安全问题设计开发的。
机房动环监控的子系统主要有机房配电监测子系统、温湿度监测子系统、空调监测子系统、水浸监测子系统、防盗报警子系统、智能新风子系统、智能灯光控制子系统、门禁管理子系统集中布撤防子系统、消防报警子系统十大子系统。
1、配电监测子系统：使用在线用电检测仪监测配电系统的实时供电情况，主要是对供配电系统的一级、二级交流配电柜的主回路和各分回路的各种参数，如电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数等重要参数，实现机房用电检测与管理，实时掌握负载用电情况，掌握配电系统的工作状态。同时，将电压、电流等数值，实时传输到手机APP上，进行可视化显示，并根据设置的时间间隔进行定时采集和存储。
2.温湿度监测子系统：温湿度传感器采集机房内的环境变化数据：实时温度信号、实时湿度信号。系统可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，智能主机系统发出报警，并主动将温湿度报警信息推送至相关人员的手APP上，进行联动报警处理。
3.空调监测子系统：空调监测子系统，负责监测机房站空调的工作情况，通过实时监控，能够全面诊断空调运行状况，监控空调各部件(如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等)的运行状态与参数，通过系统管理功能远程调控空调参数(温度、湿度、温度上下限、湿度上下限等)，以及对精密空调的重启，同时还能对普通空调、新风机设备进行远程调控和监测。
4.水浸监测子系统：机房水浸监测子系统负责对机房水浸状态和机房漏水情况进行监测。主要对机房空调或者窗户等处可能漏水的地方进行监测，它通过采集测漏主机的报警信号监测任何漏水探头上的漏水情况。一旦发生报警，机房监控系统立即切断上水支管和上水总管的上水电磁阀，同时将报警信息通过短信平台发送到相关管理人员，且在现场有声光报警产生。漏水检测系统主要分定位和不定位两种。
5.防盗报警子系统：对面积较小，没有四周围墙的机房而言，室外主要使用电子围栏进行入侵防范，室内使用三鉴探测器、玻璃破碎探测器和震动探测器，来实现室内防盗报警检测功能。当有人试图非法入侵时，红外对射探测器、电子围栏，三鉴探测器、玻璃破碎探测器和振动探测器，能够检测到，同时报警推送至就近值班人员和相关职能领导的手机APP上，并进行实时查看。
6.智能新风子系统：该系统主要解决机房内部的通风和换气问题。在不开窗的前提下，一天24小时一年365天为整个房间保持空气流通，同时通过机房内环境监控系统智能分析处理后，改善机房内部的温湿度，能够保证设备的正常运行，并结合空调子系统来调节来保证机房的正常工作环境。
7.智能灯光控制子系统：当无人值守综合监控系统发生报警时，需要联动摄像机录像、抓拍，而机房在通常情况下，灯光都是关闭的。出于节能的需求，机房内灯光是不允许24小时都开启的，但是当有人非法入侵、发生火警等报警时将开启灯光，能够联动灯光瞬间打开，确保摄像机能够获取清晰的录像，当警情消失时，能够延时关闭灯光。
8.门禁管理子系统：门禁系统由控制器、感应式读卡器、电控锁和开门按钮等组成(联网系统外加通讯转换器。读卡方式属于非接触读卡方式，系统对出入人员进行有效监控管理。无人值守工作系统集中管理软件集成了门禁管理功能，可以浏览门禁记录，查询门禁事件，通过设置实现门禁联动集中布撤防功能表。真正做到门禁系统与动环、视频、报警、控制多种功能无缝集成。
9.集中布撤防子系统：当前端机房人员到现场巡检时，防盗报警系统需要处于撤防状态，才可以保证巡检人员到现场工作时，监控系统不会产生误报。当巡检人员离开机房时，由监控中心管理人员远程通过手机APP对前端机房进行“集中布防”，保证前端机房在无人值守的情况下，一旦有人非法入侵，能够及时联动监控系统进行接警、处警。
10.消防报警子系统：消防监控子系统是机房内动环监控监控系统很重要的子系统，用于监测机房是否发生火灾，它能实时监控机房内消防状态情况，一旦检测到有火灾发生时，立刻联动报警信息将主动推送到相关负责人手机上，并及时作出处置。
这十大子系统通过对机房电源、蓄电池、空调等设备以及环境、图像、进出通道进行计算机化的监视、控制和管理，实现了“遥测、遥信、遥控、遥视”，提高了设备和机房安全防范和监控，大幅度提高了机房维护管理质量，有效降低系统维护成本，提高整体工作效率，做到真正的无人值守，保证了机房的安全。