电网随着信息化的发展，电网对自动化水平的要求不断提高，调度自动化系统直接服务于电力调度和生产，能否安全可靠运行非常重要。下面通过分析影响调度自动化系统稳定运行的因素，从设备、环境、管理三个方面提出解决办法和预防措施。　　一、设备方面　　选型、安装过程的安全隐患。随着的大力推广，大量变电站逐步变成无人值班变电站，如果自动化产品选型或施工不当，将埋下安全隐患。如2010年，我公司35千伏尹店变电站进行二期改造，由于设计和厂家选定的失误，二期与一期的变电站综自厂家选为两家，造成设备和系统兼容性的缺陷，对此站保护报警及四遥功能时常不能顺利实现，对设备安全运行造成一定影响，也为故障排查带来了极大的不便。　　所以，首先应把住设备采购环节上的质量关，选用设计周密合理的产品和方案，并尽量名牌、同一厂家的产品，以便于日后的运行维护。其次要把好施工关，确保每个施工环节符合要求。最后在投运之前还要把好竣工验收关。　　设备老化影响系统可靠运行。自动化设备一旦投运，就要长期保持良好的工作状态，满足24小时不间断运行，老化情况相当严重，还不容易检查出来。2014年民权县供电局主站系统出现故障，不能进行历史数据实时存储，但上行数据正常更新，原因是历史服务器老化，异常运行，使得主站看似连接正常，但历史数据库不能正常运行、数据不能实时存储，影响了安全运行。　　解决办法必须坚持设备巡视制度，对发现影响系统安全可靠运行的部件立即更换，并尽量改善运行环境，防止自动化装置过快的老化。　　通道是薄弱环节。我县变电站的通信通道比较薄弱，有的变电站采用光纤，有的采用租用通信运营商光纤，且全部均为单通道的运行模式，通信通道一旦出现故障，短时间内恢复困难。2014年3月至6月间，民权县供电局主站至110千伏民权变电站曾一次因外力破坏和35千伏鲁庄变电站至35千伏程庄变电站的光纤曾二次因外力破坏断线，造成7个变电站通道中断，影响面极大。　　改善通道薄弱的方法：一是逐步采用全自主光纤通信方式。二是采用光纤环网，达到名义上的双通道结构，实现主备通道自动切换。三是加强光纤通道维护，尽量减少外力破坏事件。　　二、环境方面　　设备运行环境得不到保证。调度自动化机房的设备运行环境要求极为严格，但实际上远动机房、通信机房、信息机房合用，存在人员随意进出机房，管理混乱，增加了设备故障的发生率。　　自动化系统运行环境需要通过完善机房管理来改善，运行人员应密切监视机房温、湿度变化、自动化系统的运行状况、设备健康状况等，并将其登记在运行日志里，作为维护的依据。　　对于远动主站机房，还应设置监控室或操作间，将设备与工作人员隔离，以保证机房环境和设备的安全稳定性。更多http://www.big-bit.com/进行了解。
调度主站是调度自动化系统服务器、工作站、系统软件平台系统，scada（数据采集监控）功能、高级应用功能等，主要是采集子站四要信息，处理子站信息，包含下发子站的遥控、遥调等命令，是调度自动化系统的核心。