2000质优价廉
2000质优价廉
2000质优价廉
99%）去除原水中无机盐离子、细菌、有机物及胶体等杂质，广泛用于电子、化工、涂装、电镀、食品饮料等行业。
设备清洗操作介绍
3.1、原水泵
型号、功率请参读设备技术规范书
过水材质：SUS304
生产厂家：杭州南方特种泵业
3.2、石英砂过滤器
4毫米，有效截留水中悬浮物，可将原水浑浊度（SDI）降到5个单位以下，石英砂需定期反冲洗，更换周期为2年/次，反冲洗周期依照原水情况及工作负荷而定，一般在1-3个工作日冲洗一次，每次需先将手动头扳到反洗指示处反洗15分钟，而后将手动头扳到正洗指示处正洗15分钟，清洗完毕扳至运行（看下图）。（注：此处操作只需预处
3.3活性炭过滤器
罐体采用玻璃钢缠绕制作，内衬PE内胆，防腐抗压性能强；内部填充精致果壳活性炭，其粒径在1-2毫米，有效去除水中余氯降低COD含量，确保RO膜元件安全使用，活性炭需定期反冲洗，更换周期为1年/次；具体清洗方式参读石英砂过滤器洗清法。（注：清洗活性炭罐时，石英砂罐需处于正常运行状况）
3.4离子软化器
罐体采用玻璃钢缠绕制作，内衬PE内胆，防腐抗压性能强；内部填充钠离子软化树脂，其型号为001*7，属强酸性阳离子树脂，软化树脂需定期再生，再生周期依照原水情况及工作负荷而定，一般为3到6个月，再生液采用8-10%的NACL（盐）溶液，将盐箱里兑好的再生液吸入软化罐内浸泡2个小时，再冲洗干净即可。
为方便客户使用，现一般将此工艺改为用计量泵加阻垢剂;
阻垢剂-------由于反渗透工艺中给水的盐类被浓缩，以致含盐浓度有可能超过它们的溶解度，发生沉积。为了防止浓水端，特别是RO压力容器中*后一根膜元件的浓水侧CaCO3、CaSO4浓度积大于其平衡溶解度指数而结晶析出，从而破坏膜元件的应有特性，因此采用在进水处投加一种有机化合阻垢剂的方法，增加盐类在水中的溶解度，从而随浓水排放。阻垢剂按照1：10稀释通过计量泵添加。客户只需向药箱内加阻垢剂即可。
3.4保安过滤器
保安过滤器有效截留前期预处理产生的细小颗粒状杂质，保护后段RO膜，过滤精度为5微米，滤芯更换周期为15-30天。更换方法：打开过滤器卡箍，取下上端盖，取下内部滤芯固定压板，直接更换滤芯即可。（注：不可掉物件在过滤器内，滤芯外薄膜需撕下）
3.5 RO系统
反渗透好比水处理系统的“心脏”，对提高和稳定出水水质起着关键的作用。该技术是80年代发展起来的高新膜分离技术,膜孔径只有3x10-10M,是离子级的分离设备,分离对象是溶液中的离子范围和分子量很小的有机物。利用反渗透可去除水中99.9%的有机物和细菌及98%的盐类，使水质得到很大的改善。现已广泛应用于水的淡化除盐，高纯水的制取。是电子、医药、饮料、生物等常用的过滤设备。
本公司这次提供给贵公司的反渗透装置以世界上*先进的的聚酰胺低压复合膜为主体，单支膜的脱盐率在99％以上，系统设计温度为25℃，回收率75％，选用高压压力容器，进口高压水泵，仪表，高压管道共同组成。