检查调节阀的动作是否灵活，在控制信号变化时是否及时变化
8.侦听阀芯、阀座有无异常振动或杂音。
9.发现问题及时联系处理。
10.做好巡回检查的记录，并归档。
调节阀维护与保养定期工作：
1.定期对调节阀外部进行清洁工作。
2.定期对调节阀填料函和其他密封部件进行调整，必要时应更换密封部件，保持静、动密封点的密封性。
3.定期对需润滑的部件添加润滑油。
4.定期对气源或液压过滤系统进行排污和清洁工作。
5.定期检查各连接点的连接情况，腐蚀情况，必要时应更换连接件。
调节阀的维修与易损件更换：
调节阀维修分为应急维修、定期维修和预见性维修三种。应急维修是在调节阀出现故障后，不能满足工艺操作要求时的维修。定期维修通常包括日常维修和与工艺暂停大修同时进行的维修。预见性维修是根据预见性维护的分析结果，有针对性地对有关调节阀部件的维修。应急维修是调节阀发生故障后的维修，定期维修和预见性维修是调节阀发生故障前的维修。通常，调节阀的日常维修由仪表维修人员进行，与大修同时进行的定期维修由制造技术人员进行。调节阀的易损件主要是：填料、密封圈、垫片、活塞密封环、膜片、软密封阀座、阀芯密封衬。每次检修时一律换新件。