价格：实现同等电气性能的前提下，铝合金电缆比铜芯电缆的价格大约低30%~50%<n>ZA-AC90(-40)通过了CSA认证可应用于非潮湿环境的明线或暗线敷设，并具备与管道方式敷线的相同性。ZA-AC90(-40)为低烟无卤型，符合IE60754、GB17650.2、IEC60502.1及GB12706.1所测项目标准。<n>使用要求：适用于600V~35kV电压等级；适用于90℃下干燥或潮湿场所；可室内、室外安装，可垂直安装，也可托架或沿墙敷设，弯曲半径最小为7倍外径，也可360°弯曲；适用于民用、商业、工业、大型场馆、娱乐场所、矿井、地铁以及各类级别危险地区等场所。<n>