Verordnung über energiesparende Anforderungen an heizungstechnische Anlagen und Brauchwasseranlagen
Veröffentlicht: 24. Februar 1982

Verordnung über energiesparende Anforderungen an heizungstechnische Anlagen und Brauchwasseranlagen § 1 Diese Verordnung gilt für heizungstechnische sowie der Versorgung mit Brauchwasser dienende Anlagen und Einrichtungen mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 4 kW, wenn sie in Gebäuden zum dauernden Verbleib eingebaut oder aufgestellt werden oder wenn sie in Gebäuden zum dauernden Verbleib eingebaut oder aufgestellt sind, soweit sie ersetzt, erweitert oder umgerüstet werden oder Anforderungen an ihren Betrieb nach § 9 gestellt sind oder sie mit Einrichtungen zur Steuerung und Regelung nach § 7 Abs. 3 oder § 8 Abs. 3 nachzurüsten sind. § 2 Heizungstechnische Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind mit Wasser als Wärmeträger betriebene Zentralheizanlagen (Zentralheizungen) oder Einzelheizgeräte, soweit sie der Deckung des Wärmebedarfs von Räumen oder Gebäuden dienen.Zu den heizungstechnischen Anlagen gehören neben den Wärmeerzeugern auch Maschinen, Apparate, Wärmeverteilungsnetze, Rohrleitungszubehör, Abgas-, Wärmeverbrauchs-, Regelungs- und Meßeinrichtungen sowie andere in funktionalem Zusammenhang stehende Bauteile. § 3 (weggefallen) § 4 Wärmeerzeuger für Zentralheizungen dürfen nur dann zum dauernden Verbleib eingebaut oder aufgestellt werden, wenn die Nennwärmeleistung nicht größer ist als der nach den anerkannten Regeln der Technik für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden zu ermittelnde Wärmebedarf, einschließlich angemessener Zuschläge für raumlufttechnische Anlagen sowie sonstige Wärmeverbraucher.Zuschläge für Brauchwassererwärmung sind nur zulässig für Wärmeerzeuger in Zentralheizungen, die auch der Brauchwassererwärmung dienen, wenn deren höchste nutzbare Leistung 20 kW nicht überschreitet.Abweichend von Satz 1 darf der Wärmebedarf auch nach den in den Vorschriften der Länder bestimmten Berechnungsverfahren ermittelt werden; wird bei NT-Kesseln, Wärmeerzeugern mit Abgastemperaturen von nicht mehr als130 Grad C oder Anlagen mit mehreren Wärmeerzeugern die höchste nutzbare Leistung nicht begrenzt. Abweichend von Satz 2 ist eine höchste nutzbare Leistung des Wärmeerzeugers von 25 kW zulässig, wenn der Wasserinhalt im Wärmetauscher 0,13 l je kW Nennwärmeleistung nicht überschreitet. § 5 Zentralheizungen mit mehreren Wärmeerzeugern sind mit Einrichtungen zu versehen, die Verluste durch nicht in Betriebsbereitschaft befindliche Wärmeerzeuger selbsttätig verhindern; für Wärmeerzeuger mit festen Brennstoffen und Dampfkessel der Gruppen III und IV im Sinne des § 4 Abs. 3 und 4 der Dampfkesselverordnung vom 27. Februar 1980 (BGBl. I S. 173) brauchen diese Einrichtungen nicht selbsttätig zu wirken. § 6 Rohrleitungen und Armaturen in Zentralheizungen sind wie folgt gegen Wärmeverluste zu dämmen: ----------------------------------------------------------------Zeile         Nennweite (NW)         Mindestdicke derder Rohrleitungen/Armaturen   Dämmschicht, bezogen aufin mm              eine Wärmeleitfähigkeit von0,035 W m(hoch)-1K(hoch)-1----------------------------------------------------------------1    bis NW 20                     20 mm----------------------------------------------------------------2    ab NW 22 bis NW 35            30 mm----------------------------------------------------------------3    ab NW 40 bis NW 100           gleich NW----------------------------------------------------------------4    über NW 100                   100 mm----------------------------------------------------------------5    Leitungen und Armaturen       1/2 der Anforderungen dernach den Zeilen 1 bis 4       Zeilen 1 bis 4in Wand- und Decken-durchbrüchen, imKreuzungsbereich vonRohrleitungen, anRohrleitungsverbindungs-stellen, bei zentralenRohrnetzverteilern,Heizkörperanschlußleitungenvon nicht mehr als 8 m Länge---------------------------------------------------------------- Bei Rohren, deren Nennweite nicht durch Normung festgelegt ist, ist anstelle der Nennweite der Außendurchmesser einzusetzen. § 7 Zentralheizungen sind mit zentralen selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr in Abhängigkeit von der Außentemperatur oder einer anderen geeigneten Führungsgröße und der Zeit auszustatten. § 8 Für Brauchwasseranlagen gelten die Anforderungen der §§ 4, 5 und des § 6 Abs. 1 und 3 entsprechend.Ausgenommen von den Anforderungen des § 6 sind Brauchwasserleitungen in Wohnungen, soweit sie auch der Fußbodenheizung in Bädern dienen, oder bis zur Nennweite 20, die weder in den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer Begleitheizung ausgerüstet sind. § 9 Der Betreiber von Anlagen nach § 2 mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 11 kW ist verpflichtet, die Bedienung, Wartung und Instandhaltung nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 durchzuführen oder durchführen zu lassen.Die Bedienung darf nur von fachkundigen oder eingewiesenen Personen vorgenommen werden.Für die Wartung und Instandhaltung ist Fachkunde erforderlich.Fachkundig ist, wer die zur Wartung und Instandhaltung notwendigen Fachkenntnisse und Fertigkeiten besitzt.Eingewiesener ist, wer von einem Fachkundigen über Bedienungsvorgänge unterrichtet worden ist. § 10 Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau weist durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger auf Veröffentlichungen über anerkannte Regeln der Technik zu den §§ 4 bis 8 hin. § 11 Von den Anforderungen dieser Verordnung können auf Antrag Ausnahmen zugelassen werden, soweit die Energieverluste durch andere technische Maßnahmen in gleichem Umfang begrenzt werden wie nach dieser Verordnung. § 12 Die Anforderungen nach § 7 Abs. 3 und § 8 Abs. 3 Satz 2 werden nicht überwacht. § 13 Von den Anforderungen dieser Verordnung kann auf Antrag befreit werden, soweit sie im Einzelfall wegen besonderer Umstände durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte führen. § 14 Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Energieeinsparungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 4 Abs. 1 Wärmeerzeuger einbaut oder aufstellt, deren Nennwärmeleistung die dort bezeichneten Grenzen überschreitet; entgegen § 6 Abs. 1 Rohrleitungen nicht so dämmt, daß die dort vorgeschriebenen Mindestdämmschichtdicken eingehalten werden; entgegen § 7 Abs. 1 oder 2 Satz 1 Zentralheizungen oder heizungstechnische Anlagen nicht mit Einrichtungen zur Steuerung und Regelung ausstattet oder entgegen § 8 Abs. 3 Satz 1 Brauchwasseranlagen nicht mit Einrichtungen zur Abschaltung der Zirkulationspumpen ausstattet. § 15 Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes in Verbindung mit § 10 des Energieeinsparungsgesetzes auch im Land Berlin. § 16 -